text:
Quyết định 09/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng
Chia sẻ: trucsinh | Ngày: 19-08-2009
Quyết định 09/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam "Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khoẻ"
Nội dung Text script theo trang:
- Trang hình ảnh không có nội dung Text
- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCXDVN 05 : 2008/BXD QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - AN TOÀN SINH MẠNG VÀ SỨC KHOẺ Vietnam Building Code Dwellings and Public Buildings - Occupational Health and Safety HÀ NỘI - 2008
- Lời nói đầu QCVN 05 : 2008/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BXD ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi áp dụng Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật (tối thiểu hoặc tối đa) phải đạt được đối với nhà ở và công trình công cộng nhằm đảm bảo an toàn sinh mạng và sức khoẻ cho người sử dụng. An toàn sinh mạng và sức khỏe quy định trong Quy chuẩn này gồm: phòng chống nước, hơi ẩm và các chất độc hại; bảo vệ khỏi ngã, xô và va đập; an toàn sử dụng kính; chiếu sáng; thông gió; chống ồn. An toàn sinh mạng và sức khỏe liên quan tới khả năng chịu lực của nhà ở và công trình công cộng; hệ thống thiết bị điện, thang máy; phòng chống cháy nổ; hệ thống cấp thoát nước; tiếp cận sử dụng cho người tàn tật trong nhà ở và công trình công cộng tham chiếu tại các Quy chuẩn tương ứng khác. Quy chuẩn này không quy định các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn sinh mạng và sức khỏe con người trong quá trình chuẩn bị và thi công công trình và do các yếu tố không xuất phát từ bản thân công trình (ô nhiễm do quá trình sản xuất, tác động của lũ lụt hoặc từ các công trình bên ngoài). 1.2 Đối tượng áp dụng Các loại nhà ở và công trình công cộng thuộc đối tượng áp dụng của Quy 1.2.1 chuẩn này ghi trong Bảng 1.1 Bảng 1.1 Các loại nhà ở và công trình công cộng phải áp dụng Quy chuẩn STT Loại công trình Nhà ở 1 Nhà chung cư 2 Nhà ở riêng lẻ (khuyến khích áp dụng) Công trình công cộng 3 Công trình văn hóa: Thư viện, bảo tàng, nhà triển lãm, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nhà biểu diễn, nhà hát, rạp chiếu bóng, rạp xiếc, đài phát thanh, đài truyền hình 4 Nhà trẻ và trường học: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường phổ thông các cấp, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề, trường đại học và các loại trường khác.
- STT Loại công trình 5 Công trình y tế: Trạm y tế, bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa từ trung ương đến địa phương, các phòng khám đa khoa, khám chuyên khoa khu vực, nhà hộ sinh, nhà điều dưỡng, nhà nghỉ, nhà dưỡng lão, các cơ quan y tế, phòng chống dịch bệnh. 6 Công trình thương nghiệp: Chợ, cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, hàng ăn, giải khát, trạm dịch vụ công cộng. 7 Nhà làm việc: Văn phòng, trụ sở. 8 Khách sạn, nhà khách. 9 Nhà phục vụ giao thông: Nhà ga, bến xe các loại. 10 Nhà phục vụ thông tin liên lạc: Nhà bưu điện, bưu cục, nhà lắp đặt thiết bị thông tin, đài lưu không. 11 Sân vận động. 12 Nhà thể thao. Ngoài các đối tượng áp dụng nêu ở điều 1.2.1, một số chương của Quy 1.2.2 chuẩn còn có giới hạn riêng về đối tượng áp dụng cho riêng chương đó. CHƯƠNG 2 PHÒNG CHỐNG NƯỚC, HƠI ẨM VÀ CHẤT ĐỘC HẠI 2.1 Yêu cầu chung Phòng chống nước và hơi ẩm 2.1.1 a) Nền nhà và phần tường tiếp xúc với đất nền phải đảm bảo ngăn được nước và hơi ẩm từ dưới đất thấm lên phía trên của nền và tường; b) Tường, mái, ban công, lô gia, hành lang ngoài của nhà phải đảm bảo không đọng nước và ngăn được nước mưa thấm qua; c) Sàn các khu vực dùng nước phải đảm bảo không đọng nước và ngăn được nước thấm qua. Phòng chống chất độc hại 2.1.2 a) Phải có biện pháp phòng ngừa, tránh được nguy cơ các chất độc hại ở bề mặt hoặc trong nền đất của công trình gây hại đến sức khoẻ con người. b) Tại khu vực có người sử dụng, vật liệu xây dựng không được phát thải các chất độc hại ở nồng độ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người. 2.2 Giải thích từ ngữ Chất độc hại: Chất gây sự suy giảm sức khỏe trước mắt hoặc lâu dài cho 2.2.1
- người sử dụng. Hoạt độ phóng xạ riêng (Cj) của hạt nhân phóng xạ j :Là hoạt độ phóng 2.2.2 xạ tự nhiên của hạt nhân phóng xạ j trong mẫu chia cho khối lượng của mẫu đó, đơn vị đo là Bq/kg. Hoạt độ phóng xạ riêng Cj đối với vật liệu xây dựng bao gồm hoạt độ phóng xạ của các hạt nhân phóng xạ Radi, Thori và Kali (CRa , CTh và CK ). Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn (I): Là chỉ số phản ánh hoạt độ phóng xạ 2.2.3 tổng hợp của các hoạt độ phóng xạ tự nhiên riêng CRa, CTh và CK của vật liệu. Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn là đại lượng không thứ nguyên. Nồng độ trung bình cho phép tiếp xúc trong 8 giờ (Nồng độ TWA1): 2.2.4 Nồng độ trung bình mà người tiếp xúc trong thời gian 8 giờ không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Đơn vị đo: ppm hoặc mg/m3 không khí (1 ppm = 10-6 mg/m3 không khí). Nồng độ giới hạn cho phép tiếp xúc ngắn (Nồng độ STEL2): Nồng độ 2.2.5 mà người tiếp xúc liên tục trong thời gian 15 phút không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Đơn vị đo: ppm hoặc mg/m3 không khí (1 ppm = 10-6 mg/m3 không khí). 2.3 Các yêu cầu cụ thể Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn (I) của vật liệu xây dựng phải đáp ứng yêu 2.3.1 cầu nêu ở Bảng 2.1. Bảng 2.1 . Mức hoạt độ phóng xạ an toàn của vật liệu xây dựng Giá trị chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn TT Đối tượng áp dụng (I1 , I2 và I3) 1 Dùng xây nhà I1 ≤ 1 1.1 Sản phẩm vật liệu xây dựng khối lượng lớn dùng xây nhà I1 ≤ 1 1.2 Vật liệu san lấp nền nhà và nền gần nhà 1.3 Vật liệu sử dụng xây nhà với bề mặt hay khối lượng hạn chế (ví dụ tường mỏng hay lát sàn, ốp tường) I1 ≤ 6 2 Xây dựng các công trình ngoài nhà I2 ≤ 1,5 2.1 Sử dụng như vật liệu ốp, lát công trình 3 Dùng cho san lấp Viết tắt của Time-Weighted Average 1 2 Viết tắt của Short Term Exposure Limit;
- I3 ≤ 1 3.1 Vật liệu dùng cho san lấp (không thuộc mục 1) 3.2 Vật liệu không dùng cho san lấp, cần được tồn chứa I3 >1 Chú thích: - CRa , CTh, CK là các hoạt độ phóng xạ tự nhiên riêng của vật liệu xây dựng tương ứng với các hạt nhân phóng xạ Radi-226, Thori-232 và Kali-40. - I1=CRa/300 +CTh/200 + CK/3000 ; I2=CRa/700 +CTh/500 + CK/8000; I3=CRa/2000 +CTh/1500 + CK/20000 Vật liệu xây dựng chứa amiăng: 2.3.2 Không được sử dụng các loại vật liệu xây dựng chế tạo từ amiăng 2.3.2.1 amphibole. Chỉ sử dụng vật liệu xây dựng chứa amiăng cryzotyl dưới dạng đã chế tạo 2.3.2.2 thành sản phẩm, không gây phát tán sợi amiăng rời. Vật liệu xây dựng chứa hắc ín cần có nồng độ TWA không lớn hơn 0,2 2.3.3 mg/m3. Vật liệu sơn, bột màu xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau: 2.3.4 • Hàm lượng benzen có nồng độ TWA không lớn hơn 1 ppm; nồng độ STEL không lớn hơn 5 ppm; Hàm lượng asen vô cơ có nồng độ TWA không lớn hơn 0,01 mg/m3; • Hàm lượng cadimi có nồng độ TWA không lớn hơn 0,005 mg/m3; • • Hàm lượng metyl clorua có nồng độ TWA không lớn hơn 25 ppm; nồng độ STEL không lớn hơn 125 ppm; • Hàm lượng crom VI trong vật liệu sơn chống ăn mòn kim loại phải có nồng độ TWA không lớn hơn 0,005 mg/m3. Vật liệu xảm mạch phải đáp ứng các yêu cầu sau: 2.3.5 • Hàm lượng fomaldehyt có nồng độ TWA không lớn hơn 0,75 ppm; nồng độ STEL không lớn hơn 2 ppm. • Hàm lượng metyl clorua có nồng độ TWA không lớn hơn 25 ppm; nồng độ STEL không lớn hơn 125 ppm. CHƯƠNG 3 BẢO VỆ KHỎI NGÃ, XÔ VÀ VA ĐẬP 3.1 Yêu cầu chung Cầu thang bộ và đường dốc 3.1.1 Phải có cầu thang bộ, bậc thang hoặc đường dốc đảm bảo an toàn cho người đi lại giữa các sàn, nền cao độ chênh nhau từ 380mm trở lên.
- Lan can 3.1.2 Phải có lan can hoặc vật chắn đủ khả năng ngăn người đi lại không bị ngã tại các sàn nền có cao độ chênh nhau từ 2 bậc thang (hoặc 380mm nếu không có bậc thang) trở lên và ở các vị trí: a) Cầu thang bộ, bậc thang, đường dốc, sàn, ban công, lô-gia, hành lang và mái có người đi lại; b) Giếng trời, khu vực tầng hầm hoặc các khu vực ngầm tương tự nối với công trình có người đi lại. Rào chắn xe cơ giới và khu vực bốc xếp hàng 3.1.3 Các đường dốc và sàn nhà có xe cơ giới đi lại phải có rào chắn bảo vệ 3.1.3.1 người tại các nơi cần thiết. Khu vực bốc xếp hàng cho xe cơ giới phải có các lối ra hoặc lối tránh xe cơ 3.1.3.2 giới cho người bên trong khu vực. Tránh xô, va đập hoặc bị kẹt 3.1.4 Người đi lại bên trong hoặc xung quanh công trình phải được đảm bảo 3.1.4.1 không bị xô vào cửa thông khí hoặc cửa lấy ánh sáng. Cánh cửa và cánh cổng cần đảm bảo: 3.1.4.2 a) Không va vào người khi trượt hoặc mở về phía trước; b) Không nhốt người bên trong khi cửa và cổng đóng mở bằng động cơ. Cửa hoặc cổng đóng mở bằng động cơ phải mở được bằng tay trong 3.1.4.3 trường hợp động cơ bị hỏng. Cửa quay hoặc cổng quay phải đảm bảo không che khuất tầm nhìn ở cả hai 3.1.4.4 phía. 3.2 Giới hạn áp dụng Yêu cầu 3.1.3.1 chỉ áp dụng cho các đường dốc là bộ phận của nhà. 3.2.1 Yêu cầu 3.1.4.2 và 3.1.4.3 không áp dụng cho cửa hay cổng là bộ phận của 3.2.2 thang máy. 3.3 Giải thích từ ngữ Cầu thang bộ: Bộ phận có các bậc, chiếu tới và có thể có chiếu nghỉ để 3.3.1 người di chuyển giữa các cao độ. Cầu thang xoắn: Cầu thang bộ xây xung quanh một cột hoặc khoảng trống 3.3.2 ở giữa.
- Vế thang: Bộ phận của cầu thang có các bậc liên tục theo một chiều. 3.3.3 Bản bậc vát: Bản bậc có mũi bậc không song song với mũi bậc hoặc cạnh 3.3.4 chiếu tới, chiếu nghỉ phía trên nó. Chiều cao bậc thang: Chiều cao giữa các bậc thang liền kề. 3.3.5 Chiều rộng bậc thang: Kích thước theo phương ngang từ phía trước ra 3.3.6 phía sau bậc trừ đi các phần mà bậc trên nó trùm lên. Đường dốc: Đường có độ dốc lớn hơn 1:20 được thiết kế để cho người và 3.3.7 phương tiện di chuyển giữa các sàn, nền có cao độ khác nhau. 3.4 Các yêu cầu cụ thể Cầu thang bộ 3.4.1 Độ dốc của cầu thang bộ - chiều rộng và chiều cao bậc thang 3.4.1.1 a) Chiều cao và chiều rộng bậc của tất cả các bậc thang phải thoả mãn yêu cầu về kích thước cho ở Bảng 3.1, đồng thời tổng của hai lần chiều cao cộng với chiều rộng bậc thang (2H+B) không nhỏ hơn 550mm và không lớn hơn 700mm (trừ cầu thang nêu ở điểm b) dưới đây). b) Cầu thang bộ trong cơ sở giáo dục mầm non có chiều cao bậc tối đa là 120 mm. c) Kích thước bậc thang được xác định theo Hình 3.1. d) Độ dốc lớn nhất của lối đi vào các hàng ghế ngồi hoặc bậc ngồi là 350. Bảng 3.1. Giới hạn chiều cao và chiều rộng bậc thang STT Loại cầu thang bộ Chiều cao tối đa Chiều rộng tối thiểu (mm) (mm) 180** 280* 1 Cầu thang bộ của các công trình công cộng 190** 2 Cầu thang bộ của nhà ở 250 CHÚ THÍCH: * Nếu diện tích một sàn của công trình nhỏ hơn 100m2, cho phép chiều rộng bậc tối thiểu là 250mm. ** Chiều cao bậc lớn nhất đối với cầu thang bộ dùng cho người tàn tật cần đáp ứng yêu cầu của Quy chuẩn xây dựng công trình đảm bảo cho người tàn tật tiếp cận sử dụng.
- Chiều rộng bậc (B) Các bậc không có cổ Mặt trên của bậc thang bậc phải trùm lên nhau Chiều cao ít nhất 16mm bậc (H) Mặt trên của bậc thang Cổ bậc Chiều rộng bậc được tính từ mũi bậc này đến mũi bậc khác Chiều rộng bậc (B) Hình 3.1. Đo chiều cao và chiều rộng bậc thang Cấu tạo bậc thang 3.4.1.2 a) Mặt bậc thang phải ngang phẳng. Bậc thang có thể hở nhưng mặt bậc phải trùm lên nhau ít nhất 16mm. b) Tất cả các cầu thang bộ có bậc hở nếu có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng thì khe hở không được cao quá 100mm. Chiều cao thông thuỷ 3.4.1.3 Chiều cao thông thuỷ đối với các cầu thang bộ và lối đi ít nhất là 2m. Cách xác định chiều cao thông thuỷ được thể hiện ở Hình 3.2. ít nhất 2m Chiều cao thông thuỷ thấp nhất ít nhất 2m Đường ít nhất 2m mũi bậc Chiếu tới Vế thang Chiếu tới/chiếu nghỉ Hình 3.2. Đo chiều cao thông thuỷ của cầu thang bộ
- Chiếu tới, chiếu nghỉ 3.4.1.4 a) Chiều dài và rộng của mỗi chiếu tới, chiếu nghỉ ít nhất phải bằng chiều rộng nhỏ nhất của vế thang. b) Chiếu tới, chiếu nghỉ cần phải ngang phẳng. Các loại cầu thang bộ đặc biệt 3.4.1.5 a) Cầu thang có bản bậc vát Chiều rộng của bậc vát được đo như sau: Nếu chiều rộng của vế thang nhỏ hơn 1 m, đo ở giữa bậc. - Nếu chiều rộng của vế thang từ 1 m trở lên, đo tại vị trí cách hai bên 270 - mm. Cầu thang được coi là đảm bảo yêu cầu đặt ra nếu chiều cao và chiều rộng bậc đáp ứng các yêu cầu 3.4.1.1. Chiều rộng nhỏ nhất của các bậc vát là 50mm (xem Hình 3.3). Nếu cầu thang bao gồm cả các bậc thẳng và các bậc vát thì chiều rộng của các bậc vát không được nhỏ hơn chiều rộng của các bậc thẳng. Các bậc thẳng cũng phải đáp ứng yêu cầu 3.4.1.1. b) Cầu thang xoắn Đối với cầu thang trong khu vực chật hẹp không sử dụng cho quá một phòng có người sử dụng thì cho phép cầu thang có chiều rộng bậc nhỏ hơn các yêu cầu của Quy chuẩn này.
- Chiều rộng thang nhỏ hơn 1m Chiều rộng bậc tại chỗ thu hẹp ít nhất là 50mm Bằng Bằng nhau nhau Đo chiều rộng thang tại tâm bậc thang; đo theo đường cong thang ngay cả khi thang có dạng hình chữ nhật. Chiều rộng thang Chiều rộng bậc không 1m hoặc lớn hơn lớn hơn quy định 3.4.1.1 Chiều rộng bậc không nhỏ hơn quy định 3.4.1.1 Chiều rộng thang Chiều dài chiếu nghỉ đo ở đường tâm 270mm 270mm Hình 3.3 Đo kích thước cầu thang có bản bậc vát Tay vịn cho cầu thang bộ 3.4.1.6 Cầu thang bộ phải có tay vịn ít nhất một bên nếu vế thang có chiều rộng dưới 1 m, có tay vịn ở cả hai bên nếu vế thang rộng hơn 1 m (trong trường hợp một bên là tường thì cho phép không có tay vịn ở bên tường). Tay vịn phải kéo dài phủ hết hai bậc thang cuối cùng trong các công trình công cộng hoặc công trình có người tàn tật sử dụng. Lan can cầu thang 3.4.1.7 a) Vế thang, chiếu tới, chiếu nghỉ phải có lan can bảo vệ ở các cạnh hở. b) Đối với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi lui tới, lan can cần đảm bảo các yêu cầu sau : + khe hở của lan can không đút lọt quả cầu có đường kính 100mm;
- + không có cấu tạo để trẻ em dễ trèo qua lan can. c) Chiều cao tối thiểu của lan can được quy định ở Bảng 3.2. Bảng 3.2 Chiều cao tối thiểu của lan can Công trình Vị trí Chiều cao tối thiểu (mm) Nhà ở, cơ quan, trường Lô-gia và sân thượng ở các 1400 học, công sở và các công vị trí cao từ 9 tầng trở lên. trình công cộng Vế thang, đường dốc 900 Các vị trí khác 1100 Nơi tập trung đông người 530mm trước ghế ngồi cố 800 định Vế thang, đường dốc 900 Các vị trí khác 1100 Đường dốc 3.4.2 Độ dốc lớn nhất của đường dốc không được vượt quá 1:12 đối với công 3.4.2.1 trình công cộng và 1:10 đối với nhà chung cư. Tất cả các đường dốc, chiếu tới, chiếu nghỉ phải có chiều cao thông thuỷ tối 3.4.2.2 thiểu là 2m. Cần đảm bảo đường dốc không có vật cản cố định, bề mặt đường dốc phải 3.4.2.3 được cấu tạo chống trượt. Đường dốc có chiều rộng nhỏ hơn 1m phải có tay vịn ở ít nhất một bên. Nếu 3.4.2.4 rộng hơn thì phải có tay vịn ở cả hai bên. Đường dốc nối hai cao độ cách nhau dưới 600mm không bắt buộc phải có tay vịn. Chiều cao tay vịn phải từ 900mm đến 1000mm. Tay vịn phải là chỗ tựa chắc chắn và cho phép nắm chặt được. Tay vịn của đường dốc dành cho người tàn tật cần tuân thủ Quy chuẩn xây dựng công trình đảm bảo cho người tàn tật tiếp cận sử dụng. Đường dốc, chiếu tới, chiếu nghỉ phải có lan can che chắn tại các cạnh hở 3.4.2.5 như đối với cầu thang bộ Lan can và rào chắn 3.4.3 Lan can cho người đi bộ 3.4.3.1 a) Phải có lan can chắn các cạnh trống của sàn, ban công, lôgia, mái (bao gồm cả giếng trời và các lỗ mở khác), và các nơi khác có người đi lại. Ở
- ga ra ô tô phải có lan can những nơi có người đi lại nhưng không bắt buộc ở những đường dốc chỉ sử dụng cho xe cộ đi lại và ở khu vực bốc xếp hàng. b) Chiều cao tối thiểu đối với lan can được cho ở Bảng 3.2. Lan can phải có khả năng chịu được tác động của lực ngang quy định trong Quy chuẩn liên quan. Không làm lan can có mặt trên rộng để tránh người ngồi hoặc nằm. Nếu sử dụng kính ở các lan can, cần tuân thủ chương 4 của Quy chuẩn này. c) Đối với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng thì lan can phải cấu tạo không cho trẻ em dễ trèo qua1 và không có lỗ hổng đút lọt quả cầu đường kính 100mm. Rào chắn xe cơ giới 3.4.3.2 a) Cần bố trí các rào chắn tại các cạnh của lối đi, tại sàn, sàn mái có xe cơ giới đi lại. b) Rào chắn phải có chiều cao tối thiểu là 375 mm đối với mép sàn hoặc mái, 600 mm đối với mép đường dốc. Rào chắn phải có khả năng chịu được tác động của lực ngang theo quy định trong Quy chuẩn có liên quan. Khu vực bốc xếp 3.4.3.3 Khu vực bốc xếp phải có ít nhất một lối thoát ra ở phía cao độ thấp. Các khu vực bốc xếp rộng dành cho hai xe trở lên cần bố trí ít nhất hai lối ra, mỗi lối một bên. Chống xô vào cửa thông gió và cửa lấy ánh sáng 3.4.4 Các bộ phận nhô ra 3.4.4.1 Cửa thông gió và cửa lấy ánh sáng nếu có các bộ phận nhô ra quá 100mm vào không gian đi lại của người sử dụng trong và xung quanh công trình, kể cả hướng vào trong nhà hay ra ngoài, phải đáp ứng các yêu cầu sau: bộ phận cố định nhô ra không thấp hơn 2 m kể từ mặt nền hoặc sàn; - phần cửa mở ra phải có các rào cản hoặc lan can cao ít nhất 900 mm để - đề phòng người đi lại bước vào; nếu không phải có dấu hiệu rất rõ ràng khác biệt hẳn so với các khu vực khác trên mặt nền hoặc sàn để lưu ý người sử dụng tránh xa khu vực đó. Không gian chỉ sử dụng cho mục đích bảo dưỡng công trình 3.4.4.2 Đối với khu vực không sử dụng thường xuyên mà chỉ sử dụng vào mục đích Không nên bố trí các thanh ngang để trẻ tựa chân trèo qua lan can. 1
- bảo dưỡng công trình thì cần bố trí những dấu hiệu rõ ràng, dễ thấy để lưu ý có các bộ phận nhô ra. Chống va đập vào cánh cửa và chống bị cửa kẹp 3.4.5 Cửa và cổng ở lối đi chính, các loại cửa hoặc cổng có thể mở từ hai phía 3.4.5.1 phải có các ô nhìn qua được trừ khi chúng thấp đến mức có thể nhìn qua phía trên (khoảng 900 mm để người ngồi trên xe lăn có thể nhìn qua). Các cửa, cổng trượt phải có con chặn hoặc các bộ phận thích hợp để đề 3.4.5.2 phòng bị trượt khỏi ray, đồng thời phải đảm bảo không bị rơi khi hệ thống treo hỏng hoặc con lăn chệch khỏi ray. Cửa, cổng mở lên trên phải đảm bảo không tự sập xuống gây thương tích 3.4.5.3 cho người sử dụng. Cửa, cổng đóng mở bằng động cơ cần có: 3.4.5.4 a) các bộ phận an toàn để tránh thương vong cho người bị kẹp hoặc bị nhốt; b) công tắc dừng được lắp đặt tại nơi dễ thấy và dễ bật; c) có thể mở tự động hoặc mở bằng tay trong trường hợp mất điện. Biển báo 3.4.6 Cần có các biển báo chỉ dẫn thông tin tại các vị trí cần thiết như: lối ra vào, 3.4.6.1 lối thoát nạn, nơi có nguy cơ cháy, nổ, điện giật, nơi cấm lửa, khu vệ sinh, nơi đặt điện thoại, thiết bị liên lạc, thiết bị chống cháy. Biển báo phải dễ đọc và để ở những nơi dễ thấy. Tại những khu vực nguy 3.4.6.2 hiểm, biển báo phải ở vị trí thích hợp để mọi người nhận biết trước khi đi vào khu vực đó. Nội dung của biển báo phải dễ hiểu, đặc trưng và thống nhất với quy ước 3.4.6.3 quốc tế. Các biển báo đường thoát nạn, sơ tán khẩn cấp phải được chiếu sáng với 3.4.6.4 độ rọi trên bề mặt biển báo không dưới 1 lux. CHƯƠNG 4 AN TOÀN SỬ DỤNG KÍNH 4.1 Yêu cầu chung An toàn đối với tác động va đập 4.1.1 Kính tại các nơi có người thường xuyên lui tới bên trong hoặc xung quanh công trình phải đáp ứng một trong các yêu cầu tối thiểu sau: a) Được bảo vệ tránh va đập;
- b) Có thể chịu được tác động va đập mà không bị vỡ; c) Nếu bị vỡ do va đập thì không gây nguy hiểm cho người sử dụng. Dấu hiệu nhận biết kính 4.1.2 Các loại kính trong suốt đặt tại những nơi có người thường xuyên lui tới cần phải được gắn các dấu hiệu để nhận biết sự có mặt của kính. Đóng mở cửa an toàn 4.1.3 Cửa sổ, cửa mái và cửa thông gió phải đảm bảo đóng, mở hoặc điều chỉnh độ mở một cách an toàn. Cửa sổ, cửa trời, các vách bao che, trần hoặc mái kính cần phải đảm bảo 4.1.4 an toàn khi tiếp cận để làm vệ sinh. 4.2 Các yêu cầu cụ thể An toàn đối với tác động va đập 4.2.1 An toàn khi vỡ do va đập 4.2.1.1 Khi thí nghiệm va đập, kết quả phải đạt một trong các yêu cầu sau: a) Chỉ gây ra một lỗ nhỏ b) Kính không bị vỡ rời ra mà chỉ mất tính liên tục với các mảnh nhỏ còn dính kết với nhau. c) Kính bị vỡ thành các mảnh không nhọn sắc cạnh. Kính được bảo vệ bởi vật cố định 4.2.1.2 Khi sử dụng các vật cố định (lan can, tấm chắn, ...) để bảo vệ kính tại các vùng nguy hiểm thì các vật này cần phải: a) Không có khe hở nào nhét lọt quả cầu đường kính 75 mm; b) Chắc chắn; c) Khó trèo qua để ngăn ngừa chống rơi ngã. Đóng mở cửa an toàn 4.2.2 a) Bộ phận điều khiển đóng mở cửa phải đặt ở vị trí không cao quá 1,9m so với mặt sàn hoặc nơi có thể đứng để đóng mở cửa. b) Bộ phận điều khiển phải đặt thấp hơn 1,7m khi có chướng ngại vật rộng tới 600mm và thấp hơn 900mm (xem Hình 4.1); c) Khi không đáp ứng được các yêu cầu a) và b) ở trên thì phải có công cụ để đóng mở cửa từ xa, ví dụ như hệ thống điều khiển điện tử hoặc điều khiển bằng tay.
- d) Đối với các phòng được xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng thì phải tuân thủ các quy định của Quy chuẩn Xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng. C ửa s ổ 600mm tới bộ phận điều khiển Nhỏ hơn 1,7m nếu có chướng ngại vật, nếu không có chướng ngại vật thì nhỏ 900mm hơn 1,9m Hình 4.1 - Khoảng cách tới vị trí điều khiển đóng, mở cửa 4.3 An toàn khi tiếp cận để làm vệ sinh cửa sổ Trường hợp không thể làm vệ sinh mặt kính một cách an toàn bằng cách đứng trực tiếp trên mặt đất, mặt sàn hoặc các bề mặt cố định thì cần phải có một trong các giải pháp sau: a) Bố trí các cửa sổ với kích thước và kiểu dáng đảm bảo bề mặt ngoài được làm vệ sinh một cách an toàn từ phía bên trong của công trình. Cần lắp đặt một cơ cấu có thể giữ cửa cố định tại vị trí đã định trước cho những cửa sổ như vậy. b) Bố trí một diện tích phẳng, cố định và chắc chắn ở vị trí cho phép sử dụng thang di động có chiều dài không quá 9m tính từ chân thang tới điểm tựa thang. Với thang có chiều dài nhỏ hơn 6m thì có thể đặt tựa trên nền hoặc sàn; với thang có chiều dài lớn hơn 6m phải có chỗ để neo buộc thang vào công trình; c) Bố trí lối tiếp cận đi lại được có chiều rộng tối thiểu là 400 mm, lan can cao tối thiểu 1000 mm hoặc có các chi tiết để neo dụng cụ phòng trượt ngã. d) Bố trí các điểm neo phù hợp để treo móc dây an toàn. e) Nếu không áp dụng được một trong các giải pháp trên, cần bố trí chỗ để đặt giáo dạng tháp hoặc giáo treo với các dụng cụ an toàn đi kèm. CHƯƠNG 5 CHIẾU SÁNG
- 5.1 Yêu cầu chung Bên trong và bên ngoài nhà phải được chiếu sáng phù hợp với mục đích sử dụng. 5.2 Giải thích từ ngữ Chiếu sáng tự nhiên: Chiếu sáng các phòng (trực tiếp hoặc gián tiếp) bằng 5.2.1 ánh sáng bầu trời xuyên qua cửa lấy ánh sáng bố trí ở các kết cấu bao che. Chiếu sáng nhân tạo: Chiếu sáng bằng ánh sáng nhân tạo. 5.2.2 Chiếu sáng làm việc: Chiếu sáng đảm bảo mọi hoạt động bình thường của 5.2.3 con người trong công trình Chiếu sáng sự cố: Chiếu sáng bảo đảm cho người dễ dàng thoát ra ngoài 5.2.4 trong trường hợp có sự cố. Chiếu sáng bảo vệ: Chiếu sáng giới hạn trong khu vực (hoặc công trình) 5.2.5 cần phải bảo vệ trong thời gian ban đêm. 5.3 Các yêu cầu cụ thể Chiếu sáng tự nhiên 5.3.1 Các căn phòng trong nhà, nhất là các phòng ở, khu vệ sinh cần được ưu 5.3.1.1 tiên chiếu sáng tự nhiên qua các cửa sổ mở trực tiếp ra không gian trống bên ngoài. Đối với nơi làm việc, chiếu sáng tự nhiên cần đảm bảo quá nửa thời gian 5.3.1.2 ban ngày với giá trị độ rọi tự nhiên tối thiểu phù hợp với hoạt động thị giác, qui định ở Bảng 5.1. Bảng 5.1 Hệ số độ rọi tự nhiên tối thiểu Phân cấp hoạt động thị giác Chiếu sáng bên Chiếu sáng trên Mức độ chính xác Kích thước Độ rọi Hệ số độ Độ rọi Hệ số độ vật phân biệt ánh sáng rọi tự ánh sáng rọi tự (mm) tự nhiên nhiên tối tự nhiên nhiên trong nhà thiểu (%) trong nhà trung bình (lux) (lux) (%) d ≤ 0,15 Đặc biệt chính xác 250 5 350 7 0,15< d ≤ 0,3 Rất chính xác 150 3 250 5 0,3< d ≤ 1,0 Chính xác 100 2 150 3 1,0< d ≤ 5,0 Trung bình 50 1 100 2 d> 5,0 Thô 25 0,5 50 1
- Chiếu sáng nhân tạo 5.3.2 Chiếu sáng làm việc 5.3.2.1 Trong nhà, chiếu sáng nhân tạo phải đảm bảo đủ để khi thiếu hoặc không có chiếu sáng tự nhiên vẫn bảo đảm mọi hoạt động bình thường của người sử dụng. Chiếu sáng sự cố 5.3.2.2 Phải chiếu sáng sự cố trong những trường hợp sau: i) Chiếu sáng khẩn cấp: Đặt dọc đường thoát nạn ở những nơi có nguy cơ cháy, nổ, nhiễm độc. ii) Chiếu sáng liên tục: Thực hiện ở những nơi nếu ngừng chiếu sáng sẽ gây ảnh hưởng đến an toàn, an ninh xã hội, thiệt hại về kinh tế hoặc nguy hại đến tính mạng con người (như phòng mổ, phòng cấp cứu). iii) Chiếu sáng bảo vệ: Chiếu sáng bên ngoài nhà, dọc ranh giới nhà hoặc khu công trình cần bảo vệ an ninh và tài sản. Chiếu sáng đặt ở mặt ngoài công trình không được ảnh hưởng xấu tới giao 5.3.2.3 thông và mỹ quan đô thị. Yêu cầu về độ rọi của chiếu sáng nhân tạo trong và ngoài nhà được qui định 5.3.2.4 ở Bảng 5.2 và Bảng 5.3. Bảng 5.2 Chiếu sáng nhân tạo bên trong nhà - Độ rọi tối thiểu trên bề mặt làm việc hoặc vật cần phân biệt. Độ rọi tối thiểu (Lux) trong trường hợp quan sát Loại phòng Thường xuyên Theo chu kỳ Không lâu Đèn Đèn Đèn Đèn Đèn Đèn huỳnh nung huỳnh nung huỳnh nung quang sáng quang sáng quang sáng Phòng làm việc, văn phòng, 400 200 300 150 150 75 lớp học, phòng thiết kế, thí nghiệm. Phòng ăn uống; Gian bán 300 150 200 100 100 50 hàng; Gian triển lãm Hội trường gian khán giả; 150 75 100 50 75 30 Nhà hát, rạp chiếu bóng
- Bảng 5.3 Chiếu sáng sự cố và chiếu sáng nhân tạo bên ngoài nhà Loại chiếu sáng Độ rọi tối thiểu (lux) Ghi chú Trong nhà Ngoài nhà 1. Chiếu sáng sự cố: - Trên mặt làm việc 2 1 - Phòng mổ 150 - Phải dùng đèn sợi nung Trên đường thoát nạn 1 2 (trên mặt sàn lối đi, bậc thang) 2. Chiếu sáng bảo vệ 1 (trên mặt đất) 3. Ngoài nhà: - Cổng vào 3 - Đường, sân dạo chơi 2 - Sân chơi, tập thể dục 4 CHƯƠNG 6 THÔNG GIÓ 6.1 Yêu cầu chung Hệ thống thông gió của nhà ở và công trình công cộng phải đảm bảo: 6.1.1 a) hút thải hơi nước từ nơi có nguồn phát sinh nhiều hơi nước (bếp, phòng tắm) trước khi nó lan ra các khu vực khác; b) hút thải các chất gây ô nhiễm từ nơi có nguồn phát sinh nhiều chất gây ô nhiễm (như các phòng có các hoạt động sinh ra các chất gây ô nhiễm) trước khi nó lan ra các khu vực khác; c) duy trì cung cấp lượng không khí tươi tối thiểu, đồng thời pha loãng nồng độ các chất gây ô nhiễm và hơi nước sinh ra; d) tiện lợi trong vận hành, thải được nhiệt thừa sinh ra trong công trình và không gây ảnh hưởng tới sức khoẻ con người. Hệ thống thông gió sự cố phải tuân thủ các quy định có liên quan trong Quy 6.1.2 chuẩn về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Hệ thống thông gió, điều hòa không khí không được tuần hoàn trong trường 6.1.3 hợp không khí có chứa các chất độc hại nguy hiểm, các chất gây cháy nổ, vi sinh vật gây bệnh, chất gây mùi khó chịu.

markdown:
# Quyết định 09/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng
Chia sẻ:
[trucsinh](http://tailieu.vn/trucsinh)
| Ngày: 19-08-2009
Quyết định 09/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam "Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khoẻ"
![](images/graphics/blank.gif)
![](images/graphics/blank.gif)
Nội dung Text script theo trang:
- Trang hình ảnh không có nội dung Text
- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCXDVN 05 : 2008/BXD QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - AN TOÀN SINH MẠNG VÀ SỨC KHOẺ Vietnam Building Code Dwellings and Public Buildings - Occupational Health and Safety HÀ NỘI - 2008
- Lời nói đầu QCVN 05 : 2008/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BXD ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi áp dụng Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật (tối thiểu hoặc tối đa) phải đạt được đối với nhà ở và công trình công cộng nhằm đảm bảo an toàn sinh mạng và sức khoẻ cho người sử dụng. An toàn sinh mạng và sức khỏe quy định trong Quy chuẩn này gồm: phòng chống nước, hơi ẩm và các chất độc hại; bảo vệ khỏi ngã, xô và va đập; an toàn sử dụng kính; chiếu sáng; thông gió; chống ồn. An toàn sinh mạng và sức khỏe liên quan tới khả năng chịu lực của nhà ở và công trình công cộng; hệ thống thiết bị điện, thang máy; phòng chống cháy nổ; hệ thống cấp thoát nước; tiếp cận sử dụng cho người tàn tật trong nhà ở và công trình công cộng tham chiếu tại các Quy chuẩn tương ứng khác. Quy chuẩn này không quy định các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn sinh mạng và sức khỏe con người trong quá trình chuẩn bị và thi công công trình và do các yếu tố không xuất phát từ bản thân công trình (ô nhiễm do quá trình sản xuất, tác động của lũ lụt hoặc từ các công trình bên ngoài). 1.2 Đối tượng áp dụng Các loại nhà ở và công trình công cộng thuộc đối tượng áp dụng của Quy 1.2.1 chuẩn này ghi trong Bảng 1.1 Bảng 1.1 Các loại nhà ở và công trình công cộng phải áp dụng Quy chuẩn STT Loại công trình Nhà ở 1 Nhà chung cư 2 Nhà ở riêng lẻ (khuyến khích áp dụng) Công trình công cộng 3 Công trình văn hóa: Thư viện, bảo tàng, nhà triển lãm, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nhà biểu diễn, nhà hát, rạp chiếu bóng, rạp xiếc, đài phát thanh, đài truyền hình 4 Nhà trẻ và trường học: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường phổ thông các cấp, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề, trường đại học và các loại trường khác.
- STT Loại công trình 5 Công trình y tế: Trạm y tế, bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa từ trung ương đến địa phương, các phòng khám đa khoa, khám chuyên khoa khu vực, nhà hộ sinh, nhà điều dưỡng, nhà nghỉ, nhà dưỡng lão, các cơ quan y tế, phòng chống dịch bệnh. 6 Công trình thương nghiệp: Chợ, cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, hàng ăn, giải khát, trạm dịch vụ công cộng. 7 Nhà làm việc: Văn phòng, trụ sở. 8 Khách sạn, nhà khách. 9 Nhà phục vụ giao thông: Nhà ga, bến xe các loại. 10 Nhà phục vụ thông tin liên lạc: Nhà bưu điện, bưu cục, nhà lắp đặt thiết bị thông tin, đài lưu không. 11 Sân vận động. 12 Nhà thể thao. Ngoài các đối tượng áp dụng nêu ở điều 1.2.1, một số chương của Quy 1.2.2 chuẩn còn có giới hạn riêng về đối tượng áp dụng cho riêng chương đó. CHƯƠNG 2 PHÒNG CHỐNG NƯỚC, HƠI ẨM VÀ CHẤT ĐỘC HẠI 2.1 Yêu cầu chung Phòng chống nước và hơi ẩm 2.1.1 a) Nền nhà và phần tường tiếp xúc với đất nền phải đảm bảo ngăn được nước và hơi ẩm từ dưới đất thấm lên phía trên của nền và tường; b) Tường, mái, ban công, lô gia, hành lang ngoài của nhà phải đảm bảo không đọng nước và ngăn được nước mưa thấm qua; c) Sàn các khu vực dùng nước phải đảm bảo không đọng nước và ngăn được nước thấm qua. Phòng chống chất độc hại 2.1.2 a) Phải có biện pháp phòng ngừa, tránh được nguy cơ các chất độc hại ở bề mặt hoặc trong nền đất của công trình gây hại đến sức khoẻ con người. b) Tại khu vực có người sử dụng, vật liệu xây dựng không được phát thải các chất độc hại ở nồng độ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người. 2.2 Giải thích từ ngữ Chất độc hại: Chất gây sự suy giảm sức khỏe trước mắt hoặc lâu dài cho 2.2.1
- người sử dụng. Hoạt độ phóng xạ riêng (Cj) của hạt nhân phóng xạ j :Là hoạt độ phóng 2.2.2 xạ tự nhiên của hạt nhân phóng xạ j trong mẫu chia cho khối lượng của mẫu đó, đơn vị đo là Bq/kg. Hoạt độ phóng xạ riêng Cj đối với vật liệu xây dựng bao gồm hoạt độ phóng xạ của các hạt nhân phóng xạ Radi, Thori và Kali (CRa , CTh và CK ). Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn (I): Là chỉ số phản ánh hoạt độ phóng xạ 2.2.3 tổng hợp của các hoạt độ phóng xạ tự nhiên riêng CRa, CTh và CK của vật liệu. Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn là đại lượng không thứ nguyên. Nồng độ trung bình cho phép tiếp xúc trong 8 giờ (Nồng độ TWA1): 2.2.4 Nồng độ trung bình mà người tiếp xúc trong thời gian 8 giờ không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Đơn vị đo: ppm hoặc mg/m3 không khí (1 ppm = 10-6 mg/m3 không khí). Nồng độ giới hạn cho phép tiếp xúc ngắn (Nồng độ STEL2): Nồng độ 2.2.5 mà người tiếp xúc liên tục trong thời gian 15 phút không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Đơn vị đo: ppm hoặc mg/m3 không khí (1 ppm = 10-6 mg/m3 không khí). 2.3 Các yêu cầu cụ thể Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn (I) của vật liệu xây dựng phải đáp ứng yêu 2.3.1 cầu nêu ở Bảng 2.1. Bảng 2.1 . Mức hoạt độ phóng xạ an toàn của vật liệu xây dựng Giá trị chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn TT Đối tượng áp dụng (I1 , I2 và I3) 1 Dùng xây nhà I1 ≤ 1 1.1 Sản phẩm vật liệu xây dựng khối lượng lớn dùng xây nhà I1 ≤ 1 1.2 Vật liệu san lấp nền nhà và nền gần nhà 1.3 Vật liệu sử dụng xây nhà với bề mặt hay khối lượng hạn chế (ví dụ tường mỏng hay lát sàn, ốp tường) I1 ≤ 6 2 Xây dựng các công trình ngoài nhà I2 ≤ 1,5 2.1 Sử dụng như vật liệu ốp, lát công trình 3 Dùng cho san lấp Viết tắt của Time-Weighted Average 1 2 Viết tắt của Short Term Exposure Limit;
- I3 ≤ 1 3.1 Vật liệu dùng cho san lấp (không thuộc mục 1) 3.2 Vật liệu không dùng cho san lấp, cần được tồn chứa I3 >1 Chú thích: - CRa , CTh, CK là các hoạt độ phóng xạ tự nhiên riêng của vật liệu xây dựng tương ứng với các hạt nhân phóng xạ Radi-226, Thori-232 và Kali-40. - I1=CRa/300 +CTh/200 + CK/3000 ; I2=CRa/700 +CTh/500 + CK/8000; I3=CRa/2000 +CTh/1500 + CK/20000 Vật liệu xây dựng chứa amiăng: 2.3.2 Không được sử dụng các loại vật liệu xây dựng chế tạo từ amiăng 2.3.2.1 amphibole. Chỉ sử dụng vật liệu xây dựng chứa amiăng cryzotyl dưới dạng đã chế tạo 2.3.2.2 thành sản phẩm, không gây phát tán sợi amiăng rời. Vật liệu xây dựng chứa hắc ín cần có nồng độ TWA không lớn hơn 0,2 2.3.3 mg/m3. Vật liệu sơn, bột màu xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau: 2.3.4 • Hàm lượng benzen có nồng độ TWA không lớn hơn 1 ppm; nồng độ STEL không lớn hơn 5 ppm; Hàm lượng asen vô cơ có nồng độ TWA không lớn hơn 0,01 mg/m3; • Hàm lượng cadimi có nồng độ TWA không lớn hơn 0,005 mg/m3; • • Hàm lượng metyl clorua có nồng độ TWA không lớn hơn 25 ppm; nồng độ STEL không lớn hơn 125 ppm; • Hàm lượng crom VI trong vật liệu sơn chống ăn mòn kim loại phải có nồng độ TWA không lớn hơn 0,005 mg/m3. Vật liệu xảm mạch phải đáp ứng các yêu cầu sau: 2.3.5 • Hàm lượng fomaldehyt có nồng độ TWA không lớn hơn 0,75 ppm; nồng độ STEL không lớn hơn 2 ppm. • Hàm lượng metyl clorua có nồng độ TWA không lớn hơn 25 ppm; nồng độ STEL không lớn hơn 125 ppm. CHƯƠNG 3 BẢO VỆ KHỎI NGÃ, XÔ VÀ VA ĐẬP 3.1 Yêu cầu chung Cầu thang bộ và đường dốc 3.1.1 Phải có cầu thang bộ, bậc thang hoặc đường dốc đảm bảo an toàn cho người đi lại giữa các sàn, nền cao độ chênh nhau từ 380mm trở lên.
- Lan can 3.1.2 Phải có lan can hoặc vật chắn đủ khả năng ngăn người đi lại không bị ngã tại các sàn nền có cao độ chênh nhau từ 2 bậc thang (hoặc 380mm nếu không có bậc thang) trở lên và ở các vị trí: a) Cầu thang bộ, bậc thang, đường dốc, sàn, ban công, lô-gia, hành lang và mái có người đi lại; b) Giếng trời, khu vực tầng hầm hoặc các khu vực ngầm tương tự nối với công trình có người đi lại. Rào chắn xe cơ giới và khu vực bốc xếp hàng 3.1.3 Các đường dốc và sàn nhà có xe cơ giới đi lại phải có rào chắn bảo vệ 3.1.3.1 người tại các nơi cần thiết. Khu vực bốc xếp hàng cho xe cơ giới phải có các lối ra hoặc lối tránh xe cơ 3.1.3.2 giới cho người bên trong khu vực. Tránh xô, va đập hoặc bị kẹt 3.1.4 Người đi lại bên trong hoặc xung quanh công trình phải được đảm bảo 3.1.4.1 không bị xô vào cửa thông khí hoặc cửa lấy ánh sáng. Cánh cửa và cánh cổng cần đảm bảo: 3.1.4.2 a) Không va vào người khi trượt hoặc mở về phía trước; b) Không nhốt người bên trong khi cửa và cổng đóng mở bằng động cơ. Cửa hoặc cổng đóng mở bằng động cơ phải mở được bằng tay trong 3.1.4.3 trường hợp động cơ bị hỏng. Cửa quay hoặc cổng quay phải đảm bảo không che khuất tầm nhìn ở cả hai 3.1.4.4 phía. 3.2 Giới hạn áp dụng Yêu cầu 3.1.3.1 chỉ áp dụng cho các đường dốc là bộ phận của nhà. 3.2.1 Yêu cầu 3.1.4.2 và 3.1.4.3 không áp dụng cho cửa hay cổng là bộ phận của 3.2.2 thang máy. 3.3 Giải thích từ ngữ Cầu thang bộ: Bộ phận có các bậc, chiếu tới và có thể có chiếu nghỉ để 3.3.1 người di chuyển giữa các cao độ. Cầu thang xoắn: Cầu thang bộ xây xung quanh một cột hoặc khoảng trống 3.3.2 ở giữa.
- Vế thang: Bộ phận của cầu thang có các bậc liên tục theo một chiều. 3.3.3 Bản bậc vát: Bản bậc có mũi bậc không song song với mũi bậc hoặc cạnh 3.3.4 chiếu tới, chiếu nghỉ phía trên nó. Chiều cao bậc thang: Chiều cao giữa các bậc thang liền kề. 3.3.5 Chiều rộng bậc thang: Kích thước theo phương ngang từ phía trước ra 3.3.6 phía sau bậc trừ đi các phần mà bậc trên nó trùm lên. Đường dốc: Đường có độ dốc lớn hơn 1:20 được thiết kế để cho người và 3.3.7 phương tiện di chuyển giữa các sàn, nền có cao độ khác nhau. 3.4 Các yêu cầu cụ thể Cầu thang bộ 3.4.1 Độ dốc của cầu thang bộ - chiều rộng và chiều cao bậc thang 3.4.1.1 a) Chiều cao và chiều rộng bậc của tất cả các bậc thang phải thoả mãn yêu cầu về kích thước cho ở Bảng 3.1, đồng thời tổng của hai lần chiều cao cộng với chiều rộng bậc thang (2H+B) không nhỏ hơn 550mm và không lớn hơn 700mm (trừ cầu thang nêu ở điểm b) dưới đây). b) Cầu thang bộ trong cơ sở giáo dục mầm non có chiều cao bậc tối đa là 120 mm. c) Kích thước bậc thang được xác định theo Hình 3.1. d) Độ dốc lớn nhất của lối đi vào các hàng ghế ngồi hoặc bậc ngồi là 350. Bảng 3.1. Giới hạn chiều cao và chiều rộng bậc thang STT Loại cầu thang bộ Chiều cao tối đa Chiều rộng tối thiểu (mm) (mm) 180** 280* 1 Cầu thang bộ của các công trình công cộng 190** 2 Cầu thang bộ của nhà ở 250 CHÚ THÍCH: * Nếu diện tích một sàn của công trình nhỏ hơn 100m2, cho phép chiều rộng bậc tối thiểu là 250mm. ** Chiều cao bậc lớn nhất đối với cầu thang bộ dùng cho người tàn tật cần đáp ứng yêu cầu của Quy chuẩn xây dựng công trình đảm bảo cho người tàn tật tiếp cận sử dụng.
- Chiều rộng bậc (B) Các bậc không có cổ Mặt trên của bậc thang bậc phải trùm lên nhau Chiều cao ít nhất 16mm bậc (H) Mặt trên của bậc thang Cổ bậc Chiều rộng bậc được tính từ mũi bậc này đến mũi bậc khác Chiều rộng bậc (B) Hình 3.1. Đo chiều cao và chiều rộng bậc thang Cấu tạo bậc thang 3.4.1.2 a) Mặt bậc thang phải ngang phẳng. Bậc thang có thể hở nhưng mặt bậc phải trùm lên nhau ít nhất 16mm. b) Tất cả các cầu thang bộ có bậc hở nếu có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng thì khe hở không được cao quá 100mm. Chiều cao thông thuỷ 3.4.1.3 Chiều cao thông thuỷ đối với các cầu thang bộ và lối đi ít nhất là 2m. Cách xác định chiều cao thông thuỷ được thể hiện ở Hình 3.2. ít nhất 2m Chiều cao thông thuỷ thấp nhất ít nhất 2m Đường ít nhất 2m mũi bậc Chiếu tới Vế thang Chiếu tới/chiếu nghỉ Hình 3.2. Đo chiều cao thông thuỷ của cầu thang bộ
- Chiếu tới, chiếu nghỉ 3.4.1.4 a) Chiều dài và rộng của mỗi chiếu tới, chiếu nghỉ ít nhất phải bằng chiều rộng nhỏ nhất của vế thang. b) Chiếu tới, chiếu nghỉ cần phải ngang phẳng. Các loại cầu thang bộ đặc biệt 3.4.1.5 a) Cầu thang có bản bậc vát Chiều rộng của bậc vát được đo như sau: Nếu chiều rộng của vế thang nhỏ hơn 1 m, đo ở giữa bậc. - Nếu chiều rộng của vế thang từ 1 m trở lên, đo tại vị trí cách hai bên 270 - mm. Cầu thang được coi là đảm bảo yêu cầu đặt ra nếu chiều cao và chiều rộng bậc đáp ứng các yêu cầu 3.4.1.1. Chiều rộng nhỏ nhất của các bậc vát là 50mm (xem Hình 3.3). Nếu cầu thang bao gồm cả các bậc thẳng và các bậc vát thì chiều rộng của các bậc vát không được nhỏ hơn chiều rộng của các bậc thẳng. Các bậc thẳng cũng phải đáp ứng yêu cầu 3.4.1.1. b) Cầu thang xoắn Đối với cầu thang trong khu vực chật hẹp không sử dụng cho quá một phòng có người sử dụng thì cho phép cầu thang có chiều rộng bậc nhỏ hơn các yêu cầu của Quy chuẩn này.
- Chiều rộng thang nhỏ hơn 1m Chiều rộng bậc tại chỗ thu hẹp ít nhất là 50mm Bằng Bằng nhau nhau Đo chiều rộng thang tại tâm bậc thang; đo theo đường cong thang ngay cả khi thang có dạng hình chữ nhật. Chiều rộng thang Chiều rộng bậc không 1m hoặc lớn hơn lớn hơn quy định 3.4.1.1 Chiều rộng bậc không nhỏ hơn quy định 3.4.1.1 Chiều rộng thang Chiều dài chiếu nghỉ đo ở đường tâm 270mm 270mm Hình 3.3 Đo kích thước cầu thang có bản bậc vát Tay vịn cho cầu thang bộ 3.4.1.6 Cầu thang bộ phải có tay vịn ít nhất một bên nếu vế thang có chiều rộng dưới 1 m, có tay vịn ở cả hai bên nếu vế thang rộng hơn 1 m (trong trường hợp một bên là tường thì cho phép không có tay vịn ở bên tường). Tay vịn phải kéo dài phủ hết hai bậc thang cuối cùng trong các công trình công cộng hoặc công trình có người tàn tật sử dụng. Lan can cầu thang 3.4.1.7 a) Vế thang, chiếu tới, chiếu nghỉ phải có lan can bảo vệ ở các cạnh hở. b) Đối với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi lui tới, lan can cần đảm bảo các yêu cầu sau : + khe hở của lan can không đút lọt quả cầu có đường kính 100mm;
- + không có cấu tạo để trẻ em dễ trèo qua lan can. c) Chiều cao tối thiểu của lan can được quy định ở Bảng 3.2. Bảng 3.2 Chiều cao tối thiểu của lan can Công trình Vị trí Chiều cao tối thiểu (mm) Nhà ở, cơ quan, trường Lô-gia và sân thượng ở các 1400 học, công sở và các công vị trí cao từ 9 tầng trở lên. trình công cộng Vế thang, đường dốc 900 Các vị trí khác 1100 Nơi tập trung đông người 530mm trước ghế ngồi cố 800 định Vế thang, đường dốc 900 Các vị trí khác 1100 Đường dốc 3.4.2 Độ dốc lớn nhất của đường dốc không được vượt quá 1:12 đối với công 3.4.2.1 trình công cộng và 1:10 đối với nhà chung cư. Tất cả các đường dốc, chiếu tới, chiếu nghỉ phải có chiều cao thông thuỷ tối 3.4.2.2 thiểu là 2m. Cần đảm bảo đường dốc không có vật cản cố định, bề mặt đường dốc phải 3.4.2.3 được cấu tạo chống trượt. Đường dốc có chiều rộng nhỏ hơn 1m phải có tay vịn ở ít nhất một bên. Nếu 3.4.2.4 rộng hơn thì phải có tay vịn ở cả hai bên. Đường dốc nối hai cao độ cách nhau dưới 600mm không bắt buộc phải có tay vịn. Chiều cao tay vịn phải từ 900mm đến 1000mm. Tay vịn phải là chỗ tựa chắc chắn và cho phép nắm chặt được. Tay vịn của đường dốc dành cho người tàn tật cần tuân thủ Quy chuẩn xây dựng công trình đảm bảo cho người tàn tật tiếp cận sử dụng. Đường dốc, chiếu tới, chiếu nghỉ phải có lan can che chắn tại các cạnh hở 3.4.2.5 như đối với cầu thang bộ Lan can và rào chắn 3.4.3 Lan can cho người đi bộ 3.4.3.1 a) Phải có lan can chắn các cạnh trống của sàn, ban công, lôgia, mái (bao gồm cả giếng trời và các lỗ mở khác), và các nơi khác có người đi lại. Ở
- ga ra ô tô phải có lan can những nơi có người đi lại nhưng không bắt buộc ở những đường dốc chỉ sử dụng cho xe cộ đi lại và ở khu vực bốc xếp hàng. b) Chiều cao tối thiểu đối với lan can được cho ở Bảng 3.2. Lan can phải có khả năng chịu được tác động của lực ngang quy định trong Quy chuẩn liên quan. Không làm lan can có mặt trên rộng để tránh người ngồi hoặc nằm. Nếu sử dụng kính ở các lan can, cần tuân thủ chương 4 của Quy chuẩn này. c) Đối với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng thì lan can phải cấu tạo không cho trẻ em dễ trèo qua1 và không có lỗ hổng đút lọt quả cầu đường kính 100mm. Rào chắn xe cơ giới 3.4.3.2 a) Cần bố trí các rào chắn tại các cạnh của lối đi, tại sàn, sàn mái có xe cơ giới đi lại. b) Rào chắn phải có chiều cao tối thiểu là 375 mm đối với mép sàn hoặc mái, 600 mm đối với mép đường dốc. Rào chắn phải có khả năng chịu được tác động của lực ngang theo quy định trong Quy chuẩn có liên quan. Khu vực bốc xếp 3.4.3.3 Khu vực bốc xếp phải có ít nhất một lối thoát ra ở phía cao độ thấp. Các khu vực bốc xếp rộng dành cho hai xe trở lên cần bố trí ít nhất hai lối ra, mỗi lối một bên. Chống xô vào cửa thông gió và cửa lấy ánh sáng 3.4.4 Các bộ phận nhô ra 3.4.4.1 Cửa thông gió và cửa lấy ánh sáng nếu có các bộ phận nhô ra quá 100mm vào không gian đi lại của người sử dụng trong và xung quanh công trình, kể cả hướng vào trong nhà hay ra ngoài, phải đáp ứng các yêu cầu sau: bộ phận cố định nhô ra không thấp hơn 2 m kể từ mặt nền hoặc sàn; - phần cửa mở ra phải có các rào cản hoặc lan can cao ít nhất 900 mm để - đề phòng người đi lại bước vào; nếu không phải có dấu hiệu rất rõ ràng khác biệt hẳn so với các khu vực khác trên mặt nền hoặc sàn để lưu ý người sử dụng tránh xa khu vực đó. Không gian chỉ sử dụng cho mục đích bảo dưỡng công trình 3.4.4.2 Đối với khu vực không sử dụng thường xuyên mà chỉ sử dụng vào mục đích Không nên bố trí các thanh ngang để trẻ tựa chân trèo qua lan can. 1
- bảo dưỡng công trình thì cần bố trí những dấu hiệu rõ ràng, dễ thấy để lưu ý có các bộ phận nhô ra. Chống va đập vào cánh cửa và chống bị cửa kẹp 3.4.5 Cửa và cổng ở lối đi chính, các loại cửa hoặc cổng có thể mở từ hai phía 3.4.5.1 phải có các ô nhìn qua được trừ khi chúng thấp đến mức có thể nhìn qua phía trên (khoảng 900 mm để người ngồi trên xe lăn có thể nhìn qua). Các cửa, cổng trượt phải có con chặn hoặc các bộ phận thích hợp để đề 3.4.5.2 phòng bị trượt khỏi ray, đồng thời phải đảm bảo không bị rơi khi hệ thống treo hỏng hoặc con lăn chệch khỏi ray. Cửa, cổng mở lên trên phải đảm bảo không tự sập xuống gây thương tích 3.4.5.3 cho người sử dụng. Cửa, cổng đóng mở bằng động cơ cần có: 3.4.5.4 a) các bộ phận an toàn để tránh thương vong cho người bị kẹp hoặc bị nhốt; b) công tắc dừng được lắp đặt tại nơi dễ thấy và dễ bật; c) có thể mở tự động hoặc mở bằng tay trong trường hợp mất điện. Biển báo 3.4.6 Cần có các biển báo chỉ dẫn thông tin tại các vị trí cần thiết như: lối ra vào, 3.4.6.1 lối thoát nạn, nơi có nguy cơ cháy, nổ, điện giật, nơi cấm lửa, khu vệ sinh, nơi đặt điện thoại, thiết bị liên lạc, thiết bị chống cháy. Biển báo phải dễ đọc và để ở những nơi dễ thấy. Tại những khu vực nguy 3.4.6.2 hiểm, biển báo phải ở vị trí thích hợp để mọi người nhận biết trước khi đi vào khu vực đó. Nội dung của biển báo phải dễ hiểu, đặc trưng và thống nhất với quy ước 3.4.6.3 quốc tế. Các biển báo đường thoát nạn, sơ tán khẩn cấp phải được chiếu sáng với 3.4.6.4 độ rọi trên bề mặt biển báo không dưới 1 lux. CHƯƠNG 4 AN TOÀN SỬ DỤNG KÍNH 4.1 Yêu cầu chung An toàn đối với tác động va đập 4.1.1 Kính tại các nơi có người thường xuyên lui tới bên trong hoặc xung quanh công trình phải đáp ứng một trong các yêu cầu tối thiểu sau: a) Được bảo vệ tránh va đập;
- b) Có thể chịu được tác động va đập mà không bị vỡ; c) Nếu bị vỡ do va đập thì không gây nguy hiểm cho người sử dụng. Dấu hiệu nhận biết kính 4.1.2 Các loại kính trong suốt đặt tại những nơi có người thường xuyên lui tới cần phải được gắn các dấu hiệu để nhận biết sự có mặt của kính. Đóng mở cửa an toàn 4.1.3 Cửa sổ, cửa mái và cửa thông gió phải đảm bảo đóng, mở hoặc điều chỉnh độ mở một cách an toàn. Cửa sổ, cửa trời, các vách bao che, trần hoặc mái kính cần phải đảm bảo 4.1.4 an toàn khi tiếp cận để làm vệ sinh. 4.2 Các yêu cầu cụ thể An toàn đối với tác động va đập 4.2.1 An toàn khi vỡ do va đập 4.2.1.1 Khi thí nghiệm va đập, kết quả phải đạt một trong các yêu cầu sau: a) Chỉ gây ra một lỗ nhỏ b) Kính không bị vỡ rời ra mà chỉ mất tính liên tục với các mảnh nhỏ còn dính kết với nhau. c) Kính bị vỡ thành các mảnh không nhọn sắc cạnh. Kính được bảo vệ bởi vật cố định 4.2.1.2 Khi sử dụng các vật cố định (lan can, tấm chắn, ...) để bảo vệ kính tại các vùng nguy hiểm thì các vật này cần phải: a) Không có khe hở nào nhét lọt quả cầu đường kính 75 mm; b) Chắc chắn; c) Khó trèo qua để ngăn ngừa chống rơi ngã. Đóng mở cửa an toàn 4.2.2 a) Bộ phận điều khiển đóng mở cửa phải đặt ở vị trí không cao quá 1,9m so với mặt sàn hoặc nơi có thể đứng để đóng mở cửa. b) Bộ phận điều khiển phải đặt thấp hơn 1,7m khi có chướng ngại vật rộng tới 600mm và thấp hơn 900mm (xem Hình 4.1); c) Khi không đáp ứng được các yêu cầu a) và b) ở trên thì phải có công cụ để đóng mở cửa từ xa, ví dụ như hệ thống điều khiển điện tử hoặc điều khiển bằng tay.
- d) Đối với các phòng được xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng thì phải tuân thủ các quy định của Quy chuẩn Xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng. C ửa s ổ 600mm tới bộ phận điều khiển Nhỏ hơn 1,7m nếu có chướng ngại vật, nếu không có chướng ngại vật thì nhỏ 900mm hơn 1,9m Hình 4.1 - Khoảng cách tới vị trí điều khiển đóng, mở cửa 4.3 An toàn khi tiếp cận để làm vệ sinh cửa sổ Trường hợp không thể làm vệ sinh mặt kính một cách an toàn bằng cách đứng trực tiếp trên mặt đất, mặt sàn hoặc các bề mặt cố định thì cần phải có một trong các giải pháp sau: a) Bố trí các cửa sổ với kích thước và kiểu dáng đảm bảo bề mặt ngoài được làm vệ sinh một cách an toàn từ phía bên trong của công trình. Cần lắp đặt một cơ cấu có thể giữ cửa cố định tại vị trí đã định trước cho những cửa sổ như vậy. b) Bố trí một diện tích phẳng, cố định và chắc chắn ở vị trí cho phép sử dụng thang di động có chiều dài không quá 9m tính từ chân thang tới điểm tựa thang. Với thang có chiều dài nhỏ hơn 6m thì có thể đặt tựa trên nền hoặc sàn; với thang có chiều dài lớn hơn 6m phải có chỗ để neo buộc thang vào công trình; c) Bố trí lối tiếp cận đi lại được có chiều rộng tối thiểu là 400 mm, lan can cao tối thiểu 1000 mm hoặc có các chi tiết để neo dụng cụ phòng trượt ngã. d) Bố trí các điểm neo phù hợp để treo móc dây an toàn. e) Nếu không áp dụng được một trong các giải pháp trên, cần bố trí chỗ để đặt giáo dạng tháp hoặc giáo treo với các dụng cụ an toàn đi kèm. CHƯƠNG 5 CHIẾU SÁNG
- 5.1 Yêu cầu chung Bên trong và bên ngoài nhà phải được chiếu sáng phù hợp với mục đích sử dụng. 5.2 Giải thích từ ngữ Chiếu sáng tự nhiên: Chiếu sáng các phòng (trực tiếp hoặc gián tiếp) bằng 5.2.1 ánh sáng bầu trời xuyên qua cửa lấy ánh sáng bố trí ở các kết cấu bao che. Chiếu sáng nhân tạo: Chiếu sáng bằng ánh sáng nhân tạo. 5.2.2 Chiếu sáng làm việc: Chiếu sáng đảm bảo mọi hoạt động bình thường của 5.2.3 con người trong công trình Chiếu sáng sự cố: Chiếu sáng bảo đảm cho người dễ dàng thoát ra ngoài 5.2.4 trong trường hợp có sự cố. Chiếu sáng bảo vệ: Chiếu sáng giới hạn trong khu vực (hoặc công trình) 5.2.5 cần phải bảo vệ trong thời gian ban đêm. 5.3 Các yêu cầu cụ thể Chiếu sáng tự nhiên 5.3.1 Các căn phòng trong nhà, nhất là các phòng ở, khu vệ sinh cần được ưu 5.3.1.1 tiên chiếu sáng tự nhiên qua các cửa sổ mở trực tiếp ra không gian trống bên ngoài. Đối với nơi làm việc, chiếu sáng tự nhiên cần đảm bảo quá nửa thời gian 5.3.1.2 ban ngày với giá trị độ rọi tự nhiên tối thiểu phù hợp với hoạt động thị giác, qui định ở Bảng 5.1. Bảng 5.1 Hệ số độ rọi tự nhiên tối thiểu Phân cấp hoạt động thị giác Chiếu sáng bên Chiếu sáng trên Mức độ chính xác Kích thước Độ rọi Hệ số độ Độ rọi Hệ số độ vật phân biệt ánh sáng rọi tự ánh sáng rọi tự (mm) tự nhiên nhiên tối tự nhiên nhiên trong nhà thiểu (%) trong nhà trung bình (lux) (lux) (%) d ≤ 0,15 Đặc biệt chính xác 250 5 350 7 0,15< d ≤ 0,3 Rất chính xác 150 3 250 5 0,3< d ≤ 1,0 Chính xác 100 2 150 3 1,0< d ≤ 5,0 Trung bình 50 1 100 2 d> 5,0 Thô 25 0,5 50 1
- Chiếu sáng nhân tạo 5.3.2 Chiếu sáng làm việc 5.3.2.1 Trong nhà, chiếu sáng nhân tạo phải đảm bảo đủ để khi thiếu hoặc không có chiếu sáng tự nhiên vẫn bảo đảm mọi hoạt động bình thường của người sử dụng. Chiếu sáng sự cố 5.3.2.2 Phải chiếu sáng sự cố trong những trường hợp sau: i) Chiếu sáng khẩn cấp: Đặt dọc đường thoát nạn ở những nơi có nguy cơ cháy, nổ, nhiễm độc. ii) Chiếu sáng liên tục: Thực hiện ở những nơi nếu ngừng chiếu sáng sẽ gây ảnh hưởng đến an toàn, an ninh xã hội, thiệt hại về kinh tế hoặc nguy hại đến tính mạng con người (như phòng mổ, phòng cấp cứu). iii) Chiếu sáng bảo vệ: Chiếu sáng bên ngoài nhà, dọc ranh giới nhà hoặc khu công trình cần bảo vệ an ninh và tài sản. Chiếu sáng đặt ở mặt ngoài công trình không được ảnh hưởng xấu tới giao 5.3.2.3 thông và mỹ quan đô thị. Yêu cầu về độ rọi của chiếu sáng nhân tạo trong và ngoài nhà được qui định 5.3.2.4 ở Bảng 5.2 và Bảng 5.3. Bảng 5.2 Chiếu sáng nhân tạo bên trong nhà - Độ rọi tối thiểu trên bề mặt làm việc hoặc vật cần phân biệt. Độ rọi tối thiểu (Lux) trong trường hợp quan sát Loại phòng Thường xuyên Theo chu kỳ Không lâu Đèn Đèn Đèn Đèn Đèn Đèn huỳnh nung huỳnh nung huỳnh nung quang sáng quang sáng quang sáng Phòng làm việc, văn phòng, 400 200 300 150 150 75 lớp học, phòng thiết kế, thí nghiệm. Phòng ăn uống; Gian bán 300 150 200 100 100 50 hàng; Gian triển lãm Hội trường gian khán giả; 150 75 100 50 75 30 Nhà hát, rạp chiếu bóng
- Bảng 5.3 Chiếu sáng sự cố và chiếu sáng nhân tạo bên ngoài nhà Loại chiếu sáng Độ rọi tối thiểu (lux) Ghi chú Trong nhà Ngoài nhà 1. Chiếu sáng sự cố: - Trên mặt làm việc 2 1 - Phòng mổ 150 - Phải dùng đèn sợi nung Trên đường thoát nạn 1 2 (trên mặt sàn lối đi, bậc thang) 2. Chiếu sáng bảo vệ 1 (trên mặt đất) 3. Ngoài nhà: - Cổng vào 3 - Đường, sân dạo chơi 2 - Sân chơi, tập thể dục 4 CHƯƠNG 6 THÔNG GIÓ 6.1 Yêu cầu chung Hệ thống thông gió của nhà ở và công trình công cộng phải đảm bảo: 6.1.1 a) hút thải hơi nước từ nơi có nguồn phát sinh nhiều hơi nước (bếp, phòng tắm) trước khi nó lan ra các khu vực khác; b) hút thải các chất gây ô nhiễm từ nơi có nguồn phát sinh nhiều chất gây ô nhiễm (như các phòng có các hoạt động sinh ra các chất gây ô nhiễm) trước khi nó lan ra các khu vực khác; c) duy trì cung cấp lượng không khí tươi tối thiểu, đồng thời pha loãng nồng độ các chất gây ô nhiễm và hơi nước sinh ra; d) tiện lợi trong vận hành, thải được nhiệt thừa sinh ra trong công trình và không gây ảnh hưởng tới sức khoẻ con người. Hệ thống thông gió sự cố phải tuân thủ các quy định có liên quan trong Quy 6.1.2 chuẩn về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Hệ thống thông gió, điều hòa không khí không được tuần hoàn trong trường 6.1.3 hợp không khí có chứa các chất độc hại nguy hiểm, các chất gây cháy nổ, vi sinh vật gây bệnh, chất gây mùi khó chịu.

Server: Apache/2.2.3 (CentOS)


text:
TOYOTA HILUX G 3.0
HILUX 3.0 G 2012
Hộp số
Số tay 5 cấp
Dẫn động
4x4 bán thời gian
Số chỗ ngồi
5
Loại xe
Bán tải
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước tổng thể
Dài x Rộng x Cao
mm
5260 x 1835 x 1860
Chiều dài cơ sở
3085
Chiều rộng cơ sở
Trước x Sau
1540 x 1540
Khoảng sáng gầm xe
222
Góc thoát
Trước
Độ
30
Sau
23
Kich thước thùng xe
1520 x 1515 x 450
Bán kính quay vòng tối thiểu
m
6.4
Trọng lượng không tải
kg
1840 - 1910
Trọng lượng toàn tải
2755
Dung tích bình nhiên liệu
l
76
Vận tốc tối đa
km/h
170
ĐỘNG CƠ
Kiểu
1KD-FTV
Loại
Diesel, 4 xylanh thẳng hàng, DOHC Tăng áp khí nạp, Làm mát khí nạp
Dung tích công tác
cc
2982
Ti số nén
17.9
Công suất cực đại (SAE-Net)
Kw/rpm
120/3400
Mô men xoắn cực đại (SAE-Net)
N.m/rpm
343/1400-3200
Tiêu chuẩn khí xả
Euro 2
KHUNG GẦM
Hệ thống treo
Lò xo cuộn,tay đòn kép với thanh cân bằng
Đĩa thông gió 15"/Tang trống
Trợ lực tay lái
Thủy lực
Lốp xe
265/65R17
Mâm xe
Mâm đúc
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH
Ngoại thất
Đèn trước
Halogen
Đèn sương mù
Có
Đèn báo phanh trên cao
LED
Gương chiếu hậu
Chỉnh điện & Tích hợp đèn báo rẽ
Mạ crôm
Bậc lên xuống
Cản sau
Nội thất
Tay lái
4 chấu
Nút bấm điều chỉnh
Audio + màn hình đa thông tin
Điều chỉnh
Gật gù
Bảng đồng hồ trung tâm
Optitron
Màn hình hiển thị đa thông tin
Cửa sổ điều chỉnh điện
Có/chống kẹt/1 chạm(người lái)
Khóa cửa trung tâm
Khóa cửa từ xa
Hệ thống điều hòa
1 dàn lạnh chỉnh tay
Hệ thống âm thanh
CD 1 đĩa 6 loa, MP3/WMA, cổng AUX/USB
Chất liệu ghế
Nỉ
Hàng ghế trước
Trượt
Điều chỉnh độ cao
Ghế người lái
Ngả lưng ghế
Hàng ghế thứ hai
Băng ghế gấp thẳng đứng
An toàn
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
Van phân phối lực phanh theo tải trọng (LSP&B)
Túi khí
2 túi khí phía trước
Khung xe GOA
Cột lái tự đổ
Bàn đạp phanh tự đổ
Copyright © 2011 TOYOTA HÙNG VƯƠNG. All rights reserved.
Địa chỉ : 26 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP.HCM
Điện thoại : 0903 06 16 26 - Fax : 08.39809999
Email : ntphuc@toyotahungvuong.vn

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Truncated: length

Server: Apache mod_bwlimited/1.4

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Content-Encoding: gzip

Vary: Accept-Encoding

Connection: close

Content-Type: text/html


text:
Sep 2
Những mẫu chuyện cười về cô dâu và chú rể
Những mẫu chuyện cười về cô dâu và chú rể
10 10 1000000
Những mẫu chuyện cười về cô dâu và chú rểViết bài, sandykg09 , 14:54 , Giải Trí » Vui-Cười , Nhận xét(3) , Đọc(12226) Lớn | Vừa | Nhỏ
Chức năng trích dẫn đã bị khóa.
Trong lúc chờ chú rể , cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ lấy cái váy ra ướm thử , quay trước quay sau rồi thốt lên thất vọng :
- " Ôi trời ơi , sao màu của nó lại thâm thâm xỉn xỉn thế này ? "
Chú rể trong phòng giật mình , mặt nóng ran .
- " Lại còn nhăn nheo nữa , anh yêu ! "
Khuôn mặt chú rể chuyển từ đỏ sang tím , giận tê tái không nói được lời nào ...
- " Xem nào ,giời ạ ! Đã thế nó lại còn ngắn tủn , chắc không vừa với em rồi ! " - Cô dâu buông lời kết luận
Chú rể không chịu nổi nữa , đạp cửa đánh rầm một cái , tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm , giọng sừng sộ :
- " Cô thật chẳng coi tôi ra cái gì ! Đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm cơ mà !!! "
- Cô dâu : .? ...
----------------------------------^*^----------------------------------
Có một anh chàng nọ vào tiệm mua một đôi găng tay, để về tặng cho vị hôn thê sắp cưới. Cùng lúc đó - có một chị cũng vào mua hai cái ... quần lót... Vì gói chung một loại giấy như nhau nên cô hàng vô ý trao lộn hai món hàng. Khi về nhà, anh chàng nọ cũng vô ý không mở ra coi lại. Anh đem tặng vật qua nhà cô vợ sắp cưới kèm theo một phong thư như sau : " Em yêu của anh! Sở dĩ anh mua quà tặng này cho em, là vì mỗi lần đến chơi, anh để ý thấy em không có. Cô bán hàng bảo loại này tốt nhất. Anh thấy cô ta nhân dáng bằng em, cho nên anh mượn cô mang thử. Khi cô bán hàng mang vào, anh chăm chú nhìn thấy đẹp làm sao em ạ. Anh mong rằng khi mang nó vào hoặc cởi nó ra, em đều nhớ đến anh là được.
Trong khi chờ đợi ngày thành hôn của chúng ta, anh gởi đến em một ngàn cái hôn âu yếm vào nơi mà em mang vật này. Anh của em."
Chia sẽ bài viết Những mẫu chuyện cười về cô dâu và chú rể cho bạn bè
Tweet
_________________________________________
Xem bài viết Những mẫu chuyện cười về cô dâu và chú rể cực hay - Những mẫu chuyện cười về cô dâu và chú rể cực hấp dẫn
Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách
- " Ôi trời ơi , sao màu của nó lại thâm thâm xỉn xỉn thế này ? "
Chú rể trong phòng giật mình , mặt nóng ran .
- " Lại còn nhăn nheo nữa , anh yêu ! "
Khuôn mặt chú rể chuyển từ đỏ sang tím , giận tê tái không nói được lời nào ...
- " Xem nào ,giời ạ ! Đã thế nó lại còn ngắn tủn , chắc không vừa với em rồi ! " - Cô dâu buông lời kết luận
Chú rể không chịu nổi nữa , đạp cửa đánh rầm một cái , tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm , giọng sừng sộ :
- " Cô thật chẳng coi tôi ra cái gì ! Đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm cơ mà !!! "
- Cô dâu : .? ...
----------------------------------^*^----------------------------------
Có một anh chàng nọ vào tiệm mua một đôi găng tay, để về tặng cho vị hôn thê sắp cưới. Cùng lúc đó - có một chị cũng vào mua hai cái ... quần lót... Vì gói chung một loại giấy như nhau nên cô hàng vô ý trao lộn hai món hàng. Khi về nhà, anh chàng nọ cũng vô ý không mở ra coi lại. Anh đem tặng vật qua nhà cô vợ sắp cưới kèm theo một phong thư như sau : " Em yêu của anh! Sở dĩ anh mua quà tặng này cho em, là vì mỗi lần đến chơi, anh để ý thấy em không có. Cô bán hàng bảo loại này tốt nhất. Anh thấy cô ta nhân dáng bằng em, cho nên anh mượn cô mang thử. Khi cô bán hàng mang vào, anh chăm chú nhìn thấy đẹp làm sao em ạ. Anh mong rằng khi mang nó vào hoặc cởi nó ra, em đều nhớ đến anh là được.
Trong khi chờ đợi ngày thành hôn của chúng ta, anh gởi đến em một ngàn cái hôn âu yếm vào nơi mà em mang vật này. Anh của em."
_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: sandykg09
Đăng trên: Tinhoc2
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
noidsnhmotvung_condingua
12/05/2010 19:08
bai thứ nhất sàm thật. bài thứ hai cũng tíu đó thanks tác giả
Baby
10/02/2010 21:26
Nham~wé, có cái thứ 2 la` tếu chút thuj
emghetanhvanoaidomotthegioi
20/10/2009 14:54
í ẹ chuyện gì đâu mà kỳ cục quá hehe nói chuyện như vậy lũ con ních mà đọc thấy thì hư hết nhá
Bấm Xem Tiếp 1/1 1

markdown:
Sep 2
####
Những mẫu chuyện cười về cô dâu và chú rể
Những mẫu chuyện cười về cô dâu và chú rể
10 10 1000000
Những mẫu chuyện cười về cô dâu và chú rể
[,](http://tinhoc2.net/admin.php?act=edit)
Viết bài
![game](http://tinhoc2.net/images/dangbai.gif)
[sandykg09](user/1/), 14:54 , [Giải Trí](category/giai-tri-thu-gian/)» [Vui-Cười](category/tho-vui-tho-che-truyen-cuoi-be-bung/), [Nhận xét(3)](nhung-mau-chuyen-cuoi-ve-co-dau-va-chu-re/#reply), [Đọc(12226)](nhung-mau-chuyen-cuoi-ve-co-dau-va-chu-re/) ![Kích thước font ](template/chouce/images/toolbar_fontsize.gif)
[Lớn](javascript: doZoom(16);)| [Vừa](javascript: doZoom(14);)| [Nhỏ](javascript: doZoom(12);) ![Đặt xem bài này ](template/chouce/images/toolbar_rss.gif)
![Đặt xem bài này ](template/chouce/images/toolbar_rss.gif)
**Chức năng trích dẫn đã bị khóa.** [Trong lúc chờ chú rể , cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ lấy cái váy ra ướm thử , quay trước quay sau rồi thốt lên thất vọng :](http://thuthuatcuatui.com)
![](http://tinhoc2.net/images/ab.gif)
- " Ôi trời ơi , sao màu của nó lại thâm thâm xỉn xỉn thế này ? "
Chú rể trong phòng giật mình , mặt nóng ran .
- " Lại còn nhăn nheo nữa , anh yêu ! "
Khuôn mặt chú rể chuyển từ đỏ sang tím , giận tê tái không nói được lời nào ...
- " Xem nào ,giời ạ ! Đã thế nó lại còn ngắn tủn , chắc không vừa với em rồi ! " - Cô dâu buông lời kết luận
Chú rể không chịu nổi nữa , đạp cửa đánh rầm một cái , tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm , giọng sừng sộ :
- " Cô thật chẳng coi tôi ra cái gì ! Đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm cơ mà !!! "
- Cô dâu : .?
![ unhappy](images/emot/unhappy.gif)
----------------------------------^*^----------------------------------
Có một anh chàng nọ vào tiệm mua một đôi găng tay, để về tặng cho vị hôn thê sắp cưới. Cùng lúc đó - có một chị cũng vào mua hai cái ... quần lót... Vì gói chung một loại giấy như nhau nên cô hàng vô ý trao lộn hai món hàng. Khi về nhà, anh chàng nọ cũng vô ý không mở ra coi lại. Anh đem tặng vật qua nhà cô vợ sắp cưới kèm theo một phong thư như sau :
*" Em yêu của anh! Sở dĩ anh mua quà tặng này cho em, là vì mỗi lần đến chơi, anh để ý thấy em không có. Cô bán hàng bảo loại này tốt nhất. Anh thấy cô ta nhân dáng bằng em, cho nên anh mượn cô mang thử. Khi cô bán hàng mang vào, anh chăm chú nhìn thấy đẹp làm sao em ạ. Anh mong rằng khi mang nó vào hoặc cởi nó ra, em đều nhớ đến anh là được.*
Trong khi chờ đợi ngày thành hôn của chúng ta, anh gởi đến em một ngàn cái hôn âu yếm vào nơi mà em mang vật này. Anh của em."
Trong khi chờ đợi ngày thành hôn của chúng ta, anh gởi đến em một ngàn cái hôn âu yếm vào nơi mà em mang vật này. Anh của em."
![ hamarneh](images/emot/hamarneh.gif)
![](http://tinhoc2.net/images/download.gif)
![](http://tinhoc2.net/images/download.gif)
[](http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://tinhoc2.net/nhung-mau-chuyen-cuoi-ve-co-dau-va-chu-re/&t=share bai viet Những mẫu chuyện cười về cô dâu và chú rể len facebook) ![](https://lh6.googleusercontent.com/-yfXSOGGiW3Y/T8edWoAlp6I/AAAAAAAABZQ/XB4llFE4bJQ/s45/facebook.png)
![](https://lh6.googleusercontent.com/-yfXSOGGiW3Y/T8edWoAlp6I/AAAAAAAABZQ/XB4llFE4bJQ/s45/facebook.png)
[](http://link.apps.zing.vn/pro/view/conn/share?u=http://tinhoc2.net/nhung-mau-chuyen-cuoi-ve-co-dau-va-chu-re/&t=share bai viet Những mẫu chuyện cười về cô dâu và chú rể len zing.vn) ![](https://lh4.googleusercontent.com/-r8xJ4DEtc2U/T8edWnjb2MI/AAAAAAAABZU/CAmaTXndaX0/s45/zing.png)
![](https://lh4.googleusercontent.com/-r8xJ4DEtc2U/T8edWnjb2MI/AAAAAAAABZU/CAmaTXndaX0/s45/zing.png)
[Tweet](http://twitter.com/share)
Xem bài viết Những mẫu chuyện cười về cô dâu và chú rể cực hay - Những mẫu chuyện cười về cô dâu và chú rể cực hấp dẫn
**_________________________________________
Bài viết được đăng bởi: ** [sandykg09](user/1/)Đăng trên: [Tinhoc2](http://tinhoc2.net)
|--> |
noidsnhmotvung_condingua
12/05/2010 19:08
bai thứ nhất sàm thật. bài thứ hai cũng tíu đó thanks tác giả
Baby
![Gửi email Email](template/chouce/images/email.gif)
![Xem website Homepage](template/chouce/images/homepage.gif)
10/02/2010 21:26
Nham~wé, có cái thứ 2 la` tếu chút thuj
emghetanhvanoaidomotthegioi
20/10/2009 14:54
í ẹ chuyện gì đâu mà kỳ cục quá hehe
nói chuyện như vậy lũ con ních mà đọc thấy thì hư hết nhá
![ hamarneh](images/emot/hamarneh.gif)
![ thumbdown](images/emot/thumbdown.gif)
Bấm Xem Tiếp 1/1
1
![Trang đầu Trang đầu](template/chouce/images/arrows/doubleleft.gif)
![Trang cuối Trang cuối](template/chouce/images/arrows/doubleright.gif)

Server: Apache

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate


text: Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật (VN) | Album: Nhạc HOT Tuần 2 Tháng 8 (2011) | Thể loại: Nhạc Hot Nhất | Lượt nghe: 293,229

Content-Type: text/html; charset=Utf-8

X-Cache: QuickCache vv2.1.1rc1 - file

X-CacheDebug-1: Cache scriptkey is set to /index.php

X-CacheDebug-2: Cache varkey is set to GET=a:2:{s:13:"SERVER_REGION";s:2:"US";s:7:"web_url";s:59:"hoi-the-gian-tinh-la-gi-reno-binh-m208114c2p2658a15916.html";}

X-CacheDebug-3: Cachekey is set to 6e4c160ee48075315a092929a2d1f0c4

X-CacheDebug-4: No (valid) cachedata for 6e4c160ee48075315a092929a2d1f0c4

X-CacheDebug-5: Callback happened

X-CacheDebug-6: Writing cached data to storage

X-CacheDebug-7: Starting wrote cachefile /home/nhacvui/cache/quickcache/30/6e/qcc-6e4c160ee48075315a092929a2d1f0c4

X-CacheDebug-8: quickcache_filewrite wrote cachefile /home/nhacvui/cache/quickcache/30/6e/qcc-6e4c160ee48075315a092929a2d1f0c4

X-CacheDebug-10: Successfully wrote cachefile /home/nhacvui/cache/quickcache/30/6e/qcc-6e4c160ee48075315a092929a2d1f0c4

Vary: Accept-Encoding,User-Agent


text:
MÁY ẢNH GIÁ TỐT NHẤT - KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT CHO KHÁCH HÀNG - MUA BÁN MÁY ẢNH, MÁY ẢNH GIÁ RẺ, MÁY ẢNH GIÁ TỐT NHẤT SÀI GÒN, MÁY ẢNH CANON, MÁY ẢNH NIKON
Canon Minh Tuyết số 7 Vọng Đức bán buôn máy ảnh, phụ kiện máy ảnh chuyên nghiệp
[B]Bán Ricoh gx200 máy màu đen hình thức đẹp 99% luôn chưa một vết xước, máy đã dán màn hình, các bác chụp thì biết chất lượng của em này như thế nào ui nên e không quảng cáo nhiều nữa : phụ kiện có : máy + thẻ nhớ 4gb. Giá 4t8
canon SX 230HS, hàng made in Japan, mới xách về hình thức đẹp như mới chưa một vết xước. Phụ kiện có : xạc + caple + thẻ nhớ 8Gb. Giá 5T2[/B]
Tinhd năng của em nó :
Chụp 12.1 megapixel, Quay phim Full HD Dynamic IS, Smart Auto, zoom quang 14x, Zoom số 27X. Có tích hợp : GPS....
Tham khảo :
[url]http://www.lebaominh.vn/powershot_canon-lebaominh-0-83-1889-0-1-0.html[/url]
[B]Canon ixus 85 is, máy màu bạc, Hình thức đẹp, chụp ảnh 10.0 megapixel, tính năng của em này chắc không phải giới thiệu nhiều. Phụ kiện có : Xạc + thẻ 4gb + caple . Giá 2t350[/B]
[B]Bán Casio EX- H30, màu bạc, máy màu bạc, hình thức đẹp, Chụp ảnh 16 Megapixel, quay phim HD, chống thấm nước, nhận diện khuôn mặt, ghi âm, zoom quang 12.5X. Zoom số: 4X. Phụ kiện có : xạc + bao da+ thẻ nhớ 8gb. Giá 4t1[/B]
Tham khảo :
[url]http://phanhoadigi.com.vn/product/pc40/sanpham-598/Ex-h30.html[/url]
[B]Panasonic DMC-FT3, máy màu xanh, hình thức đẹp, Chup ảnh 12.1 megapixel, Quay film Full HD, Chụp ảnh 3D, Gps, Chống nước, Chống shock.... Phụ kiện có : Xạc + thẻ 4Gb. Giá 4t8[/B]
Tham khảo : [url]http://www.pico.vn/may-anh-panasonic-dmc-ft3-12.1mp-mau-cam-san-pham-14176.html[/url]
[SIZE="3"] Panasonic DMC-FX65 chụp ảnh 12.1 megapixel, zom 5x, có nhận diện khuân mặt, máy màu bạc, hình thức đẹp. Phụ kiện có : Xạc + thẻ 4gb. Giá 2t1
Panasonic DMC-Fs20 chụp ảnh 10.1 megapixel. Máy hình thức tương đối đẹp. Phụ kiện có : Xạc + thẻ 4Gb. Giá 1t5
Sony spuer steady shot DSC-W120 màu bạc, máy hình thức tương đối đẹp, chụp ảnh 7.2 megapixel, chất lượng ảnh đep Phụ kiện có máy + thẻ 4Gb + xạc .Giá 1t2.
Samsung ES80, máy hình thức đẹp,màu đen, chụp ảnh 12.0 megapixel. zoom 5X. Phụ kiện có : Máy + xạc + thẻ nhớ 2Gb. Giá 1t250[/SIZE]
[SIZE="3"]3. Canon Digitai ixus 950 is, máy hình thức hơi xấu, phụ kiện có : máy + xạc + thẻ nhớ 2gb. Giá 1t4[/SIZE]
ảnh của em nó :
[IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948192_R0492011.JPG[/IMG]
[IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948192_R0492012.JPG[/IMG]
[IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948192_R0492013.JPG[/IMG]
[SIZE="3"]10. Nikkon coolpix P4 VR, chụp hình 8.1 megapixel, Zoom quang 3.5x, Zoom số 4x, máy hình thức tuơng đối đẹp, Phụ kiện fullbox không thiếu thứ gì + thẻ 1gb. Giá 1t2
[/SIZE]
ảnh của em nó :
[IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948486_R0492049.jpg[/IMG]
[IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948486_R0492050.jpg[/IMG]
[IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948486_R0492053.JPG[/IMG]
[SIZE="3"]11.Olympus Stylus 1050 SW màu đen chụp ảnh 10.1 megapixel. Zôm quang 3x, Zoom số 5x. Máy chống va đập ( rơi 1.5m) và chống nước ( Độ sâu 3m). Hình thức tương đối đẹp chỉ bị xước chút ít . Phụ kiện có : máy + xạc + thẻ nhớ XD 1Gb . Giá 2t[/SIZE]
ảnh của em nó :
[IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948506_R0492024.jpg[/IMG]
[IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948506_R0492026.JPG[/IMG]
[SIZE="3"]12. Olympus CAMEDIA FE-250, chụp ảnh 8.0 megapixel, zoom quang 2.8x, zoom số 4.0x. Phụ kiện có : Xạc + thẻ nhớ 1Gb . Giá 1t3[/SIZE]
ảnh của em nó :
[IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948541_R0492045.jpg[/IMG]
[IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948542_R0492046.JPG[/IMG]
[IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948542_R0492047.jpg[/IMG]
[SIZE="3"]13. Fujifilm Finepix Z10fd, máy màu nâu, hình thức đẹp gần như mới, chụp ảnh 7.2 megapiẽl, nhưng em này chụp rất nét. Phu kiện có : Xạc + thẻ nhớ gb. Giá 1t[/SIZE]
ảnh của em nó :
[IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948579_R0492034.JPG[/IMG]
[IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948580_R0492035.jpg[/IMG]
[IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948580_R0492036.jpg[/IMG]
[SIZE="3"][B]Liên hệ : 0916094445
hoặc qua trực tiếp 45 khương trung.[/B][/SIZE]
Panasonic Lumix DMC-FX36
Panasonic Lumix DMC-S3
Panasonic Lumix DMC-FS4
Panasonic Lumix DMC-TZ11
Kodak PixPro AZ251
Kodak PixPro AZ501
Kodak Pixpro AZ362
Kodak Pixpro AZ522
Casio Exilim EX-H60
Casio Exilim EX-ZR1200
Casio Exilim EX-10
Olympus Stylus 1
Olympus M730
Fujifilm XQ1
Sony Cyber-shot RX10
Canon IXY 1 (PowerShot ELPH 530 HS / IXUS 510 HS) - Nhật
Canon IXY 610F (IXUS 225 HS / PowerShot ELPH 330 HS) - Nhật
GoPro Hero3+
Leica C (Typ 112)
Nikon Coolpix S02
Nikon Coolpix P7800
Sony Cyber-shot DSC-QX100
Sony Cyber-shot DSC-QX10
Ricoh HZ15
Canon PowerShot N Facebook
Canon PowerShot S120
Canon Powershot G16
Canon PowerShot SX510 HS

markdown:
MÁY ẢNH GIÁ TỐT NHẤT - KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT CHO KHÁCH HÀNG - MUA BÁN MÁY ẢNH, MÁY ẢNH GIÁ RẺ, MÁY ẢNH GIÁ TỐT NHẤT SÀI GÒN, MÁY ẢNH CANON, MÁY ẢNH NIKON
Canon Minh Tuyết số 7 Vọng Đức bán buôn máy ảnh, phụ kiện máy ảnh chuyên nghiệp
|Siêu VIP còn trống
|
Liên hệ Q.Cáo
0906.911.880
|Siêu VIP còn trống
|
Liên hệ Q.Cáo
0906.911.880
|Siêu VIP còn trống
|
Liên hệ Q.Cáo
0906.911.880
|Siêu VIP còn trống
|
Liên hệ Q.Cáo
0906.911.880
|Siêu VIP còn trống
|
Liên hệ Q.Cáo
0906.911.880
|Siêu VIP còn trống
|
Liên hệ Q.Cáo
0906.911.880
|
|
Tin rao vặt này đã hết hạn! Tin lưu trữ..
Bạn hãy vào mục
|
|
|
|
|
|
|Đăng bởi :||
|![]()
|Thông tin chung||
|
|Hãng sản xuất|
|Thông tin chi tiết||
|**[B]Bán Ricoh gx200 máy màu đen hình thức đẹp 99% luôn chưa một vết xước, máy đã dán màn hình, các bác chụp thì biết chất lượng của em này như thế nào ui nên e không quảng cáo nhiều nữa : phụ kiện có : máy + thẻ nhớ 4gb. Giá 4t8 canon SX 230HS, hàng made in Japan, mới xách về hình thức đẹp như mới chưa một vết xước. Phụ kiện có : xạc + caple + thẻ nhớ 8Gb. Giá 5T2[/B]Tinhd năng của em nó : Chụp 12.1 megapixel, Quay phim Full HD Dynamic IS, Smart Auto, zoom quang 14x, Zoom số 27X. Có tích hợp : GPS....Tham khảo : [url]http://www.lebaominh.vn/powershot_canon-lebaominh-0-83-1889-0-1-0.html[/url][B]Canon ixus 85 is, máy màu bạc, Hình thức đẹp, chụp ảnh 10.0 megapixel, tính năng của em này chắc không phải giới thiệu nhiều. Phụ kiện có : Xạc + thẻ 4gb + caple . Giá 2t350[/B][B]Bán Casio EX- H30, màu bạc, máy màu bạc, hình thức đẹp, Chụp ảnh 16 Megapixel, quay phim HD, chống thấm nước, nhận diện khuôn mặt, ghi âm, zoom quang 12.5X. Zoom số: 4X. Phụ kiện có : xạc + bao da+ thẻ nhớ 8gb. Giá 4t1[/B]Tham khảo : [url]http://phanhoadigi.com.vn/product/pc40/sanpham-598/Ex-h30.html[/url][B]Panasonic DMC-FT3, máy màu xanh, hình thức đẹp, Chup ảnh 12.1 megapixel, Quay film Full HD, Chụp ảnh 3D, Gps, Chống nước, Chống shock.... Phụ kiện có : Xạc + thẻ 4Gb. Giá 4t8[/B]Tham khảo : [url]http://www.pico.vn/may-anh-panasonic-dmc-ft3-12.1mp-mau-cam-san-pham-14176.html[/url][SIZE="3"] Panasonic DMC-FX65 chụp ảnh 12.1 megapixel, zom 5x, có nhận diện khuân mặt, máy màu bạc, hình thức đẹp. Phụ kiện có : Xạc + thẻ 4gb. Giá 2t1Panasonic DMC-Fs20 chụp ảnh 10.1 megapixel. Máy hình thức tương đối đẹp. Phụ kiện có : Xạc + thẻ 4Gb. Giá 1t5Sony spuer steady shot DSC-W120 màu bạc, máy hình thức tương đối đẹp, chụp ảnh 7.2 megapixel, chất lượng ảnh đep Phụ kiện có máy + thẻ 4Gb + xạc .Giá 1t2.Samsung ES80, máy hình thức đẹp,màu đen, chụp ảnh 12.0 megapixel. zoom 5X. Phụ kiện có : Máy + xạc + thẻ nhớ 2Gb. Giá 1t250[/SIZE][SIZE="3"]3. Canon Digitai ixus 950 is, máy hình thức hơi xấu, phụ kiện có : máy + xạc + thẻ nhớ 2gb. Giá 1t4[/SIZE]ảnh của em nó : [IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948192_R0492011.JPG[/IMG][IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948192_R0492012.JPG[/IMG][IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948192_R0492013.JPG[/IMG][SIZE="3"]10. Nikkon coolpix P4 VR, chụp hình 8.1 megapixel, Zoom quang 3.5x, Zoom số 4x, máy hình thức tuơng đối đẹp, Phụ kiện fullbox không thiếu thứ gì + thẻ 1gb. Giá 1t2[/SIZE]ảnh của em nó : [IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948486_R0492049.jpg[/IMG][IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948486_R0492050.jpg[/IMG][IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948486_R0492053.JPG[/IMG][SIZE="3"]11.Olympus Stylus 1050 SW màu đen chụp ảnh 10.1 megapixel. Zôm quang 3x, Zoom số 5x. Máy chống va đập ( rơi 1.5m) và chống nước ( Độ sâu 3m). Hình thức tương đối đẹp chỉ bị xước chút ít . Phụ kiện có : máy + xạc + thẻ nhớ XD 1Gb . Giá 2t[/SIZE]ảnh của em nó : [IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948506_R0492024.jpg[/IMG][IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948506_R0492026.JPG[/IMG][SIZE="3"]12. Olympus CAMEDIA FE-250, chụp ảnh 8.0 megapixel, zoom quang 2.8x, zoom số 4.0x. Phụ kiện có : Xạc + thẻ nhớ 1Gb . Giá 1t3[/SIZE]ảnh của em nó : [IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948541_R0492045.jpg[/IMG][IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948542_R0492046.JPG[/IMG][IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948542_R0492047.jpg[/IMG][SIZE="3"]13. Fujifilm Finepix Z10fd, máy màu nâu, hình thức đẹp gần như mới, chụp ảnh 7.2 megapiẽl, nhưng em này chụp rất nét. Phu kiện có : Xạc + thẻ nhớ gb. Giá 1t[/SIZE]ảnh của em nó : [IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948579_R0492034.JPG[/IMG][IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948580_R0492035.jpg[/IMG][IMG]http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/08/10/12/1312948580_R0492036.jpg[/IMG][SIZE="3"][B]Liên hệ : 0916094445 hoặc qua trực tiếp 45 khương trung.[/B][/SIZE]**
Panasonic Lumix DMC-FX36
Panasonic Lumix DMC-S3
Panasonic Lumix DMC-FS4
Panasonic Lumix DMC-TZ11
Kodak PixPro AZ251
Kodak PixPro AZ501
Kodak Pixpro AZ362
Kodak Pixpro AZ522
Casio Exilim EX-H60
Casio Exilim EX-ZR1200
Casio Exilim EX-10
Olympus Stylus 1
Olympus M730
Fujifilm XQ1
Sony Cyber-shot RX10
Canon IXY 1 (PowerShot ELPH 530 HS / IXUS 510 HS) - Nhật
Canon IXY 610F (IXUS 225 HS / PowerShot ELPH 330 HS) - Nhật
GoPro Hero3+
Leica C (Typ 112)
Nikon Coolpix S02
Nikon Coolpix P7800
Sony Cyber-shot DSC-QX100
Sony Cyber-shot DSC-QX10
Ricoh HZ15
Canon PowerShot N Facebook
Canon PowerShot S120
Canon Powershot G16
Canon PowerShot SX510 HS

Set-Cookie: history_raovat=3464061%7C0; path=/

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Bản mẫu:Thần học Calvin
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới:
menu
,
tìm kiếm
Thần học Calvin
John Calvin
Nền tảng
Cơ Đốc giáo
Augustine
Cải cách Kháng Cách
Năm Tín lý Duy nhất
Hội nghị Dort
Thần học
Năm Xác tín TULIP
Thần học Giao ước
Qui tắc Thờ phượng
Văn kiện
Nguyên lý Cơ Đốc giáo
Tín điều Cải cách
Bản Kinh Thánh Geneva
Ảnh hưởng
Theodore Beza
John Knox
Jonathan Edwards
Giáo hội
Giáo hội Cải cách
Giáo hội Trưởng Lão
Tự trị Giáo đoàn
Baptist Cải cách
Con người
Nam Phi
Huguenot
Những Nhà Lập quốc Mỹ
Thanh giáo
Người Tô Cách Lan
Lấy từ “
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bản_mẫu:Thần_học_Calvin&oldid=11363628
”
Thể loại
:
Tiêu bản Tôn giáo
Trình đơn chuyển hướng
Công cụ cá nhân
Mở tài khoản
Đăng nhập
Không gian tên
Bản mẫu
Thảo luận
Biến thể
Xem
Đọc
Sửa
Xem lịch sử
Tác vụ
Tìm kiếm
Xem nhanh
Trang Chính
Nội dung chọn lọc
Tin tức
Bài viết ngẫu nhiên
Thay đổi gần đây
Quyên góp
Tương tác
Hướng dẫn
Giới thiệu Wikipedia
Cộng đồng
Thảo luận chung
Bàn giúp đỡ
Công cụ
Các liên kết đến đây
Thay đổi liên quan
Các trang đặc biệt
Liên kết thường trực
Thông tin trang
Khoản mục dữ liệu
Ngôn ngữ khác
Bahasa Indonesia
Беларуская (тарашкевіца)
English
한국어
Magyar
日本語
Polski
Português
Română
中文
Sửa liên kết
Trang này được sửa đổi lần cuối lúc 10:12, ngày 20 tháng 4 năm 2013.
Văn bản được phát hành theo
Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự
; có thể áp dụng điều khoản bổ sung. Xem
Điều khoản Sử dụng
để biết thêm chi tiết.
Wikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của
Wikimedia Foundation, Inc.
, một tổ chức phi lợi nhuận.
Quy định quyền riêng tư
Giới thiệu Wikipedia
Lời phủ nhận
Nhà phát triển
Phiên bản di động

X-Content-Type-Options: nosniff

Content-language: vi

Vary: Accept-Encoding,Cookie

Via: 1.1 varnish, 1.1 varnish

Accept-Ranges: bytes

X-Cache: cp1065 miss (0), cp1054 frontend miss (0)

Cache-Control: private, s-maxage=0, max-age=0, must-revalidate