text:
Tiêu chuẩn IEC 781 | Hướng dẫn sử dụng tính toán dòng ngắn mạch trong lưới hạ thếQPC
781 IEC 1989 22
Iec781 14/06/17 22 / 32
Tiêu chuẩn IEC
quốc tế 781
xuất bản lần thứ nhất
1989
Hướng dẫn sử dụng
tính toán dòng ngắn mạch
trong lưới hạ thế
Download tiêu chuẩn IEC 781 tiếng Việt
Mục lục
1. Phạm vi áp dụng
2. Mục tiêu
3. Phương pháp tính toán chung và các giả thuyết tính toán
4. Các định nghĩa
4.1 Ngắn mạch
4.2 Ngắn mạch xa máy phát điện
4.3 Dòng ngắn mạch
4.4 Dòng ngắn mạch giả định (hữu dụng)
4.5 Dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu I”k
4.6 Dòng ngắn mạch đỉnh ip
4.7 Dòng cắt ngắn mạch đối xứng Ib
4.8 Dòng ngắn mạch chế độ xác lập Ik
4.9 Điện áp danh định của một lưới điện Un
4.10 Các trở kháng ngắn mạch của trang bị điện
4.11 Các trở kháng ngắn mạch tại vị trí ngắn mạch F
4.12 Nguồn điện áp
4.13 Nguồn điện áp tương đương cUn/
4.14 Hệ số điện áp C
5. Các ký hiệu, chỉ số dưới và chỉ số trên
5.1 Các ký hiệu
6. Kiểu ngắn mạch
7. Các phương pháp tính toán và giả định
7.1 Các thành phần đối xứng
7.2 Nguồn điện áp tương đương tại vị trí ngắn mạch
7.3 Các điều kiện để bỏ qua ảnh hưởng của động cơ
8. Các tổng trở ngắn mạch của trang bị điện
8.1 Lưới cung cấp cao áp
8.2 Các máy biến áp
8.3 Các đường dây trên không và dây cáp
8.4 Các phân tử trở kháng khác
8.5 Sự chuyển đổi các trở kháng
9. Tính toán các dòng ngắn mạch
9.1 Dòng ngắn mạch ba pha cân bằng
9.2 Dòng ngắn mạch dây với dây không nối đất
9.3 Dòng ngắn mạch dây với đất
10. Ví dụ về các tính toán dòng ngăn mạch dùng các công thức
10.1 Thủ tục chung
10.2 Các giải thích đối với dùng những công thức tính toán.
11. Thí dụ đối với một thiết bị công nghiệp
11.1 Sơ đồ mạng lưới
11.2 Các số liệu của trang bị điện
11.3 Các lưu ý đặc biệt
Sửa chữa lại ấn phẩm này
Nội dung kỹ thuật của các ấn phẩm của IEC phải được thường xuyên xem xét lại bởi IEC, như vẩyđê đảm bảo nội dung phản ảnh đúng tình trạng kỹ nghệ hiện hành.
Thông tin về công việc sửa chữa lại, việc phát hành các xuất bản đã được sửa chữa lại và những tờ của bản sửa đổi có thể nhận được từ các ủy ban quốc gia của IEC và từ các nguồn của IEC sau :
. Thông báo của IEC
. Cuốn niên giám của IEC
. Sổ mục lục của các ấn phẩm của IEC
Xuất bản hàng năm
Thuật ngữ
Đối với thuật ngữ chung, các độc giả nên tham khảo ấn phẩm 50 của IEC. Từ ngữ Kỹ thuật điện quốc tế (IEV), được phát hành ở dạng những chương riêng lẻ, mỗi chương giải quyết một lĩnh vực riêng, bảng Mục lục chung được xuất bản thành cuốn sách riêng. Các chi tiết đầy đủ của IẽVe được cấp theo yêu cầu.
Những thuật ngữ và định nghĩa được chứa đựng trong ấn phẩm hiện tại hoặc được lấy từ IEV hoặc được tán đồng riêng biệt cho mục tiêu của ấn phẩm này.
Các ký hiệu đồ thị và chữ
Đối với các ký hiệu đồ thị và ký hiệu chữ và dấu, được IEC tán đồng cho sử dụng chung, các độc giả nên tham khảo :
– ấn phẩm 27 của IEC : các ký hiệu chữ đã được sử dụng trong kỹ thuật điện
– ấn phẩm 617 của IEC : các ký hiệu đồ thị cho các sơ đồ
Những ký hiệu và dấu được chứa đựng trong ấn phẩm này hoặc được lấy từ ấn phẩm 27 hoặc 617 của IEC, hoặc được tán đồng riêng biệt cho mục tiêu của ấn phẩm này.
Các ấn phẩm của IEC được soạn thảo do cùng ủy ban kỹ thuật. Các độc giả chú ý tới phía trong tờ bìa sau, liệt kê những ấn phẩm của IEC được phát hành do ủy ban kỹ thuật đã soạn thảo ấn phẩm hiện tại.
ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế
Hướng dẫn áp dụng để tính toán các dòng điện ngắn mạch
Trong những lưới điện áp thấp hình tia
Lời nói đầu
1. Những quyết dịnh hoặc thỏa thuận của IEC về các vấn đề kỹ thuật, được soạn thảo bởi ủy ban kỹ thuật trong đó có đại diện các ủy ban quốc gia có quan tâm đặc biệt đến vấn đề đó, biểu thị sự nhất trí Quốc tế cao về cac chủ đề đã được xem xét.
2. Những quyết định và thỏa thuận này có dạng là các khuyến nghị cho việc sử dụng quốc tế và đã được các ủy ban quốc gia chấp nhận theo nghĩa đó.
3. Nhằm thúc đẩy sự thống nhất quôc stế, IEC biểu bộ sự mong muốn là tất cả các ủy ban quốc gia nên chấp nhận văn bản khuyến dụ của IEC làm quy tắc quốc gia mình khi điều kiện quốc gia cho phép. Bất kỳ sự sai khác nào giữa khuyến dụ của IEC và những quy tắc quốc gia tương ứng trong phạm vi có thể được cần sớm được chỉ rõ trong quy tắc quốc gia đó.
Lời tựa
Bản hướng dẫn này đã được soạn thảo bởi ủy ban kỹ thuật số 73 của IEC : Các dòng điện ngắn mạch.
Nguyên văn của bản hướng dẫn này được đựa vào những tìaliệu sau đây :
Quy tắc Sáu tháng Biên bản bỏ phiếu
73 (CO)9 73 (CO) 10
Thông tin đầy đủ về bỏ phiếu tán thành bản hướng dẫn này có thể tìm thấy trong Biên bản bỏ phiếu được chỉ rõ ở bảng trên.
Những ấn phẩm sau của IEC được trích dẫn trong bản hướng dẫn này :
ấn phẩm số 38 (1983) : Các điện áp tiêu chuẩn của IEC
50 : Từ ngữ kỹ thuật điện quốc tế(IEV)
50 (131) (1978) : Chương 131 : Các mạch điện và từ
50 (151) ( 1978) : Chương 151 : Các thiết bị điện và từ
50 (441) (1984) : Chương 441 : Trang bị đóng cắt, trang bị điều khiển, các cầu chì
909 (1988) : Tính toán các dòng ngắn mạch trong lưới điện ba pha có dòng xoay chiều
Hướng dẫn áp dụng để tính toán các dòng ngắn mạch
Trong lưới điện hạ áp hình tia
1. Phạm vi áp dụng
Bản hướng dẫn áp dụng này trình bầy rõ một thủ tục được tiêu chuẩn hóa, được phát triển từ ấn phẩm 909 của IEC về tính toán các dòng ngắn mạch trong lưới điện ba pha xoay chiều ở tần số định mức (50 hoặc 60Hz) khi ngắn mạch xẩy ra trong lưới điện hạ áp hình tia và khi những điều kiện đơn giản đã cho ở Mục 3 được thỏa mãn.
Để làm thuận tiện việc áp dụng cho những kỹ sư không chuyên trách, một thí dụ được tính toán sử dụng những công thức khuyến nghị bao hàm ở trong
2. Mục tiêu
Mục tiêu của bản hướng dẫn áp dụng này là để trình bầy một phương pháp thực hành được sử dụng khi tính toán các dòng ngắn mạch trong lưới điện áp thấp. Phương pháp tương ứng chặt chẽ với ấn phẩm 909 của IEC và dẫn tới các kết quả dè dặt với độ chính xác vừa đủ.
Hai dòng ngắn mạch khác nhau về biên độ được tính toán :
– Dòng ngắn mạch cực đại mà dòng điện này gây ra hiệu ứng nhiệt và điện từ cực đại lên trang bị điện và xác định khả năng hoặc công suất yêu cầu;
– Dòng ngắn mạch cực tiểu mà dòng này có thể là cơ sở cho hiệu chỉnh các thiết bị bảo vệ.
3. Phương pháp tính toán chung và các giả thuyết tính toán
Tính toán các dòng ngắn mạch theo bản hướng dẫn áp dụng này được dựa trên những điều kiện sau :
– Ngắn mạch ở xa máy phát và được cấp tại một điểm bởi một lưới cung cấp điện
– Lưới hạ áp xem xét không được đấu mạch vòng
– Những giá trị điện áp nguồn và những trở kháng của tất cả các thiết bị điện được giả định là hằng số
– Các điện trở tiếp xúc và các trở kháng sự cố không được tính đến
– Dòng điện ngắn mạch là đồng thời trên tất cả các cực, nếu nhiều pha
– Dòng điện ngắn mạch không được tính toán đối với những sự nội bộ của một cáp có nhiều đường cáp song song.
– Không có sự thay đổi của những mạch điện trong suốt khoảng thời gian ngắn mạch. Số những pha liên can được giữ nguyên.,Ví dụ : một ngắn mạch ba pha giữ nguyên cả ba pha trong suốt thời gian ngắn mạch.
– Các dung kháng của đường dây và các độ dẫn nạp song song của các phần tử thụ động được bỏ qua.
– Những số cố kép mối đất tại những địa điểm khác nhau không được xem xét
– Những điều kiện để bỏ qua ảnh hưởng của động cơ, đã cho ở tiểu mục 7.3 phải thỏa mãn. Nếu không, xem ấn phẩm 909 của IEC
– Những đầu nấc phân áp của máy biến áp được giả định là ở vị trí chính.
– Theo tiểu mục 4.10.2 : Z(1) = Z(2)
Đối với thông tin nhiều chi tiết hơn xem ấn phẩm 909 của IEC.
4. Các định nghĩa
Đối với mục tiêu của bản hướng dẫn áp dụng này, những định nghĩa sau được dùng. Tham khảo được tiến hành theo Từ ngữ kỹ thuật điện quốc tế (IEV) [ấn phẩm 50 của IEC] khi có thể áp dụng được.
4.1 Ngắn mạch
Đấu nối sự cố hoặc có ý định, bằng một điện trở hoặc trở kháng tương đối nhỏ, của hai hoặc nhiều điểm trong một mạch mà mạch này thường thường là ở các điện áp khác nhau (IEV 151-03-41)
4.2 Ngắn mạch xa máy phát điện
Một ngắn mạch mà trong khi ngắn mạch biên độ của thành phần đối xứng xoay chiều của dòng điện ngắn mạch giả định nhất thiết giữ không đổi.
4.3 Dòng ngắn mạch
Là một quá dòng sinh ra từ một ngắn mạch do một sự cố hoặc một đấu nối không đúng trong một mạch điện (IEV 441-11-07)
Ghi chú. – Cần phân biệt giữa dòng ngắn mạch tại vị trí ngắn mạch và trong các nhánh của lưới điện.
4.4 Dòng ngắn mạch giả định (hữu dụng)
Là dòng điện mà dòng điện này chẩy nếu ngắn mạch được thay thế bởi một đấu nối lý tưởng trở kháng không đáng kể không thay đổi gì việc cấp điện.
4.5 Dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu I”k
Là giá trị hiệu dụng của thành phần đối xứng dòng xoay chiều của dòng ngắn mạch giả định có thể áp đặt tại thời điểm ngắn mạch nếu trở kháng giữ nguyên giá trị thời điểm không (xem hình 1)
4.6 Dòng ngắn mạch đỉnh ip
Là giá trị tức thời có thể cực đại của dòng ngắn mạch gỉa định
Ghi chú. – Biên độ của dòng ngắn mạch đỉnh thay đổi theo thời điểm mà tại thời điểm này ngắn mạch xuất hiện. Tính toán dòng ngắn mạch đỉnh ba pha Ip được áp dụng đối với dây dẫn pha và thời điểm mà tại thời điểm này dòng điện ngắn mạch có thể lớn nhất tồn tại.
4.7 Dòng cắt ngắn mạch đối xứng Ib
Là giá trị hiệu dụng của một chu trình đầy đủ của thành phần dòng xoay chiều đối xứng của dòng ngắn mạch giả định tại thời điểm tách tiếp điểm của cực thứ nhất của một thiết bị đóng cắt.
4.8 Dòng ngắn mạch chế độ xác lập Ik
Là giá trị hiệu dụng của dòng ngắn mạch mà dòng điện này duy trì sau khi suy giảm hiện tượng quá độ. (xem hình 1)
I”k Dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu
ip Dòng ngắn mạch đỉnh
Ik Dòng ngắn mạch xác định
idc Thành phần (phi chu kỳ) dòng một chiều suy giảm của dòng ngắn mạch
A Giá trị ban đầu của thành phần phi chu kỳ idc
Hình 1. Dòng ngắn mạch của một ngắn mạch ở xa máy phát điện
(biểu đồ giản lược)
4.9 Điện áp danh định của một lưới điện Un
Là điện áp (dây – với – dây) mà bằng điện áp này một lưới điện được chỉ định và theo điện áp này vài đặc tính vận hành được quy chiếu. Các giá trị đã đươcliệt kê trong ấn phẩm 38 của IEC
4.10 Các trở kháng ngắn mạch của trang bị điện
4.10.1 Trở kháng ngắn mạch thứ tự dương Z(1) của trang bị điện
Là tỷ số của điện áp dây-với-trung tính với ngắn mạch của pha tương ứng của một trang bị điện khi được cấp bởi một hệ thống thứ tự dương đối xứng của các điện áp
Ghi chú. – Chỉ số của ký hiệu Z(1) có thể được bỏ qua nếu không có thể nhầm lẫn với các trở kháng ngắn mạch thứ tựâm và thứ tự không.
4.10.2 Trở kháng ngắn mạch thứ tự âm Z(2) của trang bị điện
Là tỷ số của điện áp dây-với-trung tính với dòng ngắn mạch của pha tương ứng của một trang bị điện khi được cấp bởi một hệ thống thứ tự âm đối xứng của các điện áp.
Ghi chú. – trong bản hướng dẫn áp dụng này, bao trùm những ngắn mạch xa máy phát điện, được giả địnhlà Z(1) = Z(1) trong mọi trường hợp.
4.10.3 Trở kháng ngắn mạch thứ tự không Z(0) của trang bị điện
Là tỷ số của điện áp dây-với-trung tính với dòng ngắn mạch của một pha của một trang bị điện khi được cấp bởi một nguồn điện áp dòng xoay chiều, nếu ba dây dẫn pha song song được sử dụng đối với dòng điện ra và một dây dẫn thứ tư và /hoặc đất được nối chung trở về
4.11 Các trở kháng ngắn mạch tại vị trí ngắn mạch F
4.11.1 Trở kháng ngắn mạch thứ tự dương Z(1) của một hệ thống ba pha dòng xoay chiều.
Là trở kháng của hệ thống thứ tự dương được nhìn từ vị trí ngắn mạch (xem hình 2a)
4.11.2 Trở kháng ngắn mạch thứ tự không Z(0) của một hệ thống ba pha xoay chiều
Là trở kháng của hệ thống thứ tự không được nhìn từ vị trí ngắn mạch (xem hình 2b). Nó bao gồm ba lần trở kháng trung tính-với-đất 3ZNE
Hình 2. Trở kháng ngắn mạch của một hệ thống ba pha xoay chiều
tại điểm ngắn mạch F
a) Trở kháng ngắn mạch thứ tự dương
Z(1) = U(1) /I(1)
b) Trở kháng ngắn mạch thứ tự không
Z(o) = U(o) /I(o)
4.12 Nguồn điện áp
Là một phần tử chủ động mà phần tử chủ động này có thể được biểu thị bằng một nguồn điện áp lý tưởng độc lập với tất cả các dòng và áp trong mạch và nối nối tiếp với phần tử của mạch thụ động (IEV.131.01.07)
4.13 Nguồn điện áp tương đương cUn/
Là điện áp của nguồn lý tưởng được đwạt tại vị trí ngắn mạch trong hệ thống thứ tự dương như chỉ là điện áp tác dụng của lưới điện để tính toán dòng ngắn mạch theo mục 9
4.14 Hệ số điện áp C
Là tỷ số giữa nguồn điện áp tương đương và điện áp lưới danh định Un được chia cho.Đối với những giá trị xem bảng I
Ghi chú. – Việc giới thiệu của một hệ số điện áp C là cần thiết vì nhiều lý do. Những lý do đó là :
– Sự biến đổi điện áp phụ thuộc vào thời gian và vị trí
– Thay đổi các đầu phân áp của máy biến áp
– Bỏ qua tải và dung kháng trong tính toán theo Mục 9
5. Các ký hiệu, chỉ số dưới và chỉ số trên
Các ký hiệu của đại lượng phức được gạch dưới, ví dụ Z = R + jX. Tất cả các phương trình được viết không có đơn vị được chỉ rõ. Những ký hiệu biểu thị các đại lượng có cả hai giá trị và thứ nguyên số mà giá trị và thứ nguyên này độc lập với các đơn vị mặc dù hệ thống đơn vị liên kết được lựa chọn là gì, ví dụ hệ thống đơn vị quốc tế (SI)
5.1 Các ký hiệu
A Giá trị ban đầu cảu thành phần phi chu kỳ
Ik” Dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu (giá trị hiệu dụng)
ip Dòng ngắn mạch đỉnh
Ib Dòng cắt ngắn mạch đối xứng (giá trị hiệu dụng)
Ik Dòng ngắn mạch xác lập (giá trị hiệu dụng)
Sr Công suất biểu kiến định mức của trang bị điện
PkrT Tổng tổn thất trong các cuộn dây Máy biến áp ở dòng điện định mức
Un Điện áp lưới danh định, dây – với – dây (giá trị hiệu dụng)
Z(1) Trở kháng ngắn mạch tứ tự dương
Z(2) Trở kháng ngắn mạch tứ tự âm
Z(0) Trở kháng ngắn mạch tứ tự không
Rresp, r Giá trị điện trở tuyệt đối tương đối
R’ Điện trở theo đơn vị chiều dài
Xresp. x Cảm kháng, giá trị tuyệt đối tương đối
X’ Điện kháng theo đơn vị chiều dài
c Hệ số điện áp
U’kr Điện áp ngắn mạch định mức phần trăm
URr Điện áp giáng định mức phần trăm
L Chiều dài của dây hoặc cáp
tr Tỷ số biến đổi định mức (đầu phân áp ởvị trí chính); tr 1
cUn/Nguồn điện áp tương đương (trị số hiệu dụng)
Hiệu xuất của động cơ phi đồng bộ
K Hệ số đối với các dòng điện ngắn mạch đỉnh
Cos Hệ số công suất
Điện trở suất
qn Tiết diện danh định
5.2 Các chỉ số lưới
(1) Thành phần thứ tự dương
(2) Thành phần thứ tự âm
(0) Thành phần thứ tự không
r Giá trị định mức (IEV 151-04-03)
n Giá trị danh định (IEV 151-04-01)
k hoặc k3 Ngắn mạch ba pha (hình 3b)
K2 Ngắn mạch dây với dây không nối đất (hình 3b)
K1 Ngắn mạch dây với đất, ngắn mạch dây với trung tính (hình 3c)
t Giá trị được biến đổi
E Đất
F Sự cố, vị trí ngắn mạch
HV Cao áp, phía cao áp của một máy biến áp
LV Hạ áp, phía hạ áp của một máy biến áp
L Đường dây hoặc cáp
M Động cơ phi đồng bộ hoặc nhóm các động cơ phi đồng bộ
N Trung tính của một hệ thống xoay chiều ba pha
Q Điểm nối nguồn cấp
T Máy biến áp
5.3 Các chỉ số trên
Các số giá trị ban đầu (siêu quá độ)
Các số điện trở hoặc điện kháng theo đơn vị chiều dài
6. Kiểu ngắn mạch
Những kiểu sau của các ngắn mạch được xử lý
Hình 3.- Đặc trưng của các ngắn mạch và của các dòng ngắn mạch. Hướng của mũitên dòng là được lựa chọn tùy ý
a. Ngắn mạch ba pha cân bằng (đối xứng)
b. Ngắn mạch dây – với – dây
c. Ngắn mạch dây – với – đất
7. Các phương pháp tính toán và giả định
7.1 Các thành phần đối xứng
Tính toán các dòng ngắn mạch không cân bằng được đơn giản hóa bằng cách sử dụng các thành phần đối xứng.
Đối với lưới điện hạ áp cách xa máy phát điện được giải quyết trong bản hướng dẫn áp dụng này, chỉ có những trở kháng ngắn mạch thứ tự dương Z (1) và những trở kháng ngắn mạch thứ tự không Z(2) là được tính đến
Trở kháng thứ tự dương Z (1) tại vị trí ngắn mạch F thu được theo hình 2a, khi một hệ thống đối xứngcủa điện áp thứ tự dương được đặt vào điểm ngắn mạch F và tất cả những máy quay được nối ngắn mạch về phía cấp điện của những trở kháng nội của các máy quay của chúng.
Trở kháng ngắn mạch thứ tự không Z(0) tại vị trí ngắn mạch F thu được theo hình 2b, nếu một điện áp xoay chiều được đặt vào giữa những dây ngắn mạch và trở về chung.
Loại trừ đối với những trường hợp đặc biệt, trở kháng ngắn mạch thứ tự không khác trở kháng ngắn mạch thứ tự dương.
7.2 Nguồn điện áp tương đương tại vị trí ngắn mạch
Dòng ngắn mạch tại vị trí ngắn mạch F được xác định bằng sử dụng một nguồn điện áp tương đương tại vị trí ngắn mạch
Nguồn điện áp tương đương cUn/ tại vị trí ngắn mạch F được bao gồm hệ số điện áp c, điện áp lưới danh định Un và .
Đó chỉ là điện áp tác dụng của lưới. Tất cả những điện áp tác dụng khác (lưới cung cấp, các máy điện đồng bộ và phi đồng bộ) đều bằng không, nghĩa là được ngắn mạch về phía cung cấp của điện kháng nội của chúng. Theo điều 3 tất cả cac dung kháng đường dây và độ dẫn nạp song song (các tải) được bỏ qua đối với mục tiêu của thủ tục này.
Hệ sốđiện áp c phụ thuộc vào điện áp lưới và khác với tính toán dòng ngắn mạch cực tiểu và cực đại. Nên tính đến ảnh hưởng của tải, biến đổi của điện áp lưới và thay đổi các đầu phân áp của máy biến áp. Hệ số điện áp c được chọn từ Bảng I nếu như cá Tiêu chuẩn quốc gia không cho các giá trị khác. Để tính toán trở kháng Z(Q) của lưới cao áp, sử dụng hệ số cao áp CQ
Bảng I
Hệ số điện áp C
Hệ số điện áp C để tính toán
Các điện áp danh định Un Dòng ngắn mạch cực đại
Cmax Dòng ngắn mạch cực tiểu Cmin
Điện áp thấp
100V … 1000V (ấn phẩm 38 của IEC, bảng I)
a. 230/400 V
b. Các giá trị khác
1.00
1.05
0.95
1.00
Cao áp
> 1KV …35KV(ấn phẩm 38 bảng III)
1.10
1.00
Ghi chú . – Biên độ của cUn sẽ không vượt quá điện áp cao nhất đối với trang bị
7.3 Các điều kiện để bỏ qua ảnh hưởng của động cơ
Sự đóng góp của động cơ phi đồng bộ vào dòng điện ngắn mạch I”k là không đáng kể nếu :
IrM 0.01 I”K (1)
Trong đó :
IrM = Tổng số các dòng định mức của các động cơ được nối trực tiếp (không qua máy biến áp) với lưới điện mà ở đó dòng điện ngắn mạch sinh ra
I”k= Dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu không có ảnh hưởng của động cơ.
Nếu có các động cơ ở nhiều mức điện áp, hoặc trong các trường hợp khác, xem ấn phẩm 909 (Mục 13)
8. Các tổng trở ngắn mạch của trang bị điện
8.1 Lưới cung cấp cao áp
Nếu một ngắn mạch phù hợp với Hình 4 được cấp điện từ một lưới mà trong lưới này, tại thanh cái Q, dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu I”KQ là đã biết, giá trị tuyệt đối của trở kháng ngắn mạch thứ tự dương ZQ của lưới này tại điểm nối Q được xác định bởi :
ZQ = (2)
Ghi chú. – cQ là hệ số điện áp đối với thanh cái Q theo Bảng I được sử dụng khi xác định I”KQ.
Khi tính toán các dòng cực đại và cực tiểu, các giá trị khác nhau I”kQmax và I”kQmin có thể áp dụng.
Nếu I”kQmin là không biết, giá trị của ZQ có thể cũng như vậy, khi được dùng để tính toán dòng ngắn mạch cực đại. Trở kháng ZQ của phía cao áp được chuyển đổi theo tiểu mục 8.4
Hình 4. – Ngắn mạch tại phía hạ áp của một máy biến áp được cấp bởi một lưới cao áp.
Những dòng điện ngắn đối xứng ban đầu cực đại và cực tiểu I”kQ được tính toán theo ấn phẩm 909 của IEC, Bảng I và Mục 13. I”kQ có thể bao gồm sự đóng góp từ các động cơ cao áp.
Nếu không có một giá trị chính xác nào được biết đối với điện trở RQ và điện kháng XQ của lưới điện cung cấp, thay thế :
RQ = 0.1 XQ (3a)
XQ = 0.995 ZQ (3b)
Nói chung, trở kháng ngắn mạch thứ tự không của lưới cung cấp là không cần thiết bởi vì hầu hết các máy biến áp tách cặp hệ thống thứ tự không cao áp và hạ áp.
Nếu lưới tại điểm nối của đường cấp điện đã được cho dưới dạng một công suất ngắn mạch biểu kiến S”kQ điện áp U(Q) chúng xác định S”KQ, luôn luôn đã được quy định. Khi S”kQ và UQ đều biết, trở kháng không đổi biểu thị lưới điện là :
U2Q
ZQ = (3c)
S”kQ
8.2 Các máy biến áp
Trở kháng ngắn mạch thứ tự không của máy biến áp 2 cuộn dây Z(1) = ZT = RT + jXT được tính toán từ các số liệu định mức máy biến áp như sau :
UkrT U2rTLV
ZTLV = (4a)
100% SrT
URrT U2rTLV PkrT
RTLV = = (4b)
100% SrT 3 I2rTLV
XTLV = (4c)
Thành phần điện trở được tính toán từ tổng tổn thất PkrT trong các cuộn dây ở dòng điện định mức.
Trở kháng ngắn mạch thứ tự không Z(0)) của các máy biến áp ở phía hạ áp thu được từ nhà chế tạo hoặc được xác định bằng cách dùng những tỷ số X(0)T/XTLV và R(0)T/RTLV
Đối với các máy biến áp ba cuộn dây xem ấn phẩm 909 của IEC tiểu mục 8.3.2.2.
8.3 Các đường dây trên không và dây cáp
Những trở kháng Z(1)L và Z(0)L của đường dây trên không và dây cáp phụ thuộc vào kỹ thuật và tiêu chuẩn xây dựng quốc gia, và có thể được lấy ra từ sách giáo khoa hoặc số liệu của nhà chế tạo.
Trở kháng ngắn mạch thứ tự dương
Z)L = ZL = RL + jXL
được xác định bởi điện trở hiệu dụng theo đơn vị chiều dài R’L và cảm kháng theo đơn vị chiều dài X’L và chiều dài l của các đường dây trên không và dây cáp.
Điện trở hiệu dụng theo đơn vị chiều dài R’L là một hàm số của nhiệt độ. Để tính toán dòng ngắn mạch cực đại, nhiệt độ của dây dẫn giả định là 20C .
Điện trở hiệu dụng theo đơn vị chiều dài R’L các đường dây trên không và cáp ở nhiệt độ trung bình dây dẫn là 20C được tính toán từ tiệt diện danh định qn và điện trở xuất :
R’L = (5) R’L được xác định
Với = đôi với đồng
. = đối với nhôm
Với = đối với hợp kim nhôm
Trở kháng ngắn mạch thứ tự dương ZLđược cho bởi
RL = l R’L = RL20 (chỉ rõ RL ở 20C) (6a)
XL = LX’L (6b)
ZL = (6c)
Để tính toán các dòng điện ngắn mạch cực tiểu, một nhiệt độ được giả định cao hơn :
1
RL = 1 + 0.004 — (c – 20C)] RL20 (7)
C
ở đó RL20 là điện trở ở nhiệt độ 20C và c tính bằng C là nhiệt độ dây dẫn ở lúc cuối của ngắn mạch.
Trở kháng ngắn mạch thứ tự không Z(0)L phụ thuộc đường trở về. Nó được xác định bằng tỷ số R(0)L/RL và X(0)L/XL hoặc bằng đo lường hoặc bằng tính toán.
8.4 Các phân tử trở kháng khác
Khi tính toán dòng ngắn mạch cực tiểu, có thể cần để ý tới các trở kháng của các yếu tố khác như các thanh cái, các máy biến dòng v.v…
8.5 Sự chuyển đổi các trở kháng
Khi tính toán dòng ngắn mạch hạ áp, tất cả những trở kháng trong lưới cao áp được chuyển đổi về cấp điện hạ áp. Việc này được tiến hành bằng cách dùng tỷ số biến đổi định mức tr theo phương trình (8). Nếu nấc phân áp được cố định vĩnh viễn ở một vị trí khác với vị trí chính, tỷ số biến đổi hiện thời t có thể được dùng thay thế tr
UrTHV
tr = (8)
UrTLV
Các trở kháng cao áp được chuyển đổi như sau :
1
ZHVt = ZHV (9)
t2r
Chỉ số t được dùng đối với các giá trị được biến đổi về mức hạ áp
9. Tính toán các dòng ngắn mạch
9.1 Dòng ngắn mạch ba pha cân bằng
Hình 5 chứng tỏ những bước trong tính toán của một dòng ngắn mạch ba pha cân bằng trong một lưới điện hình tia được cấp bằng một máy biến áp. Nguồn điện áp tương đương tại vị trí ngắn mạch F chỉ là điện áp tác dụng của một hệ thống. Tất cả các điện áp khác đều đặt bằng không. Tấtcả các trở kháng được tổ hợp thành trở kháng Zk tại vị trí ngắn mạch.
Hình 5 . Minh họa đối với tính toán dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu I”K bằng cách dùng một nguồn điện áp
a. Sơ đồ lưới
b. Sơ đồ mạch tương đương (Hệ thống thứ tự dương)
c. Sơ đồ mạch tương đương với tổng trở ngắn mạch ZK
9.1.1 Dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu I”K là :
cUn
I”k = (10)
Zk
9.1.2 Dòng ngắn mạch đỉnh ip
Dòng ngắn mạch đỉnh ip là :
ip = kI”k (11)
Hệ số K đối với các tỷ số R/X và X/R có thể được lấy từ hình 6
Hệ số K có thể cũng được tính toán bằng phương trình gần đúng (12)
k 1.02 + 0.98 e-3R/X (12)
Hình 6. – Hệ số k đối với các ngắn mạch như là một hàm số
a, Tỷ số R/X
b, Tỷ số X/R
9.1.3 Dòng ngắn mạch đối xứng Ib và dòng ngắn mạch ổn định Ib
Đối với ngắn mạch cách xa máy phát điện, dòng cắt ngắn mạch đối xứng Ik và dòng ngắn mạch chế độ xác lập Ik là bằng dòng ngắn mạch ban đầu I”k:
Ib = Ik = I”k (13)
9.2 Dòng ngắn mạch dây với dây không nối đất
Với nguồn điện áp tương đương cUn/tại vị trí ngắn mạch F và trở kháng ngắn mạch thứ tứ dương Z(1) = Zk, dòng ngắn mạch dây với dây ban đầu là :
I”k = = I”k (14)
Dòng điện ngắn mạch đỉnh ip2 là :
ip2 = ip (15)
Với ip theo phương trình (11)
Trong trường hợp một ngắn mạch dây với dây không nối đất, hệ số k giống nhau như đối với một ngắn mạch ba pha trong các tính toán được cũng nằm trong ấn phẩm này.
9.3 Dòng ngắn mạch dây với đất
Với nguồn điện áp tương đương cUn/tại vị trí ngắn mạch F, trở kháng thứ tự dương Z(1) và trở kháng thứ tự không Z(0) , dòng ngắn mạch dây-với-dây đối xứng ban đầu là :
I”k = (16)
Dòng ngắn mạch đỉnh, ip1 là :
ip1 = kI”k1 (17)
Để đơn giản, cũng giá trị của k có thể được dùng như đối với ngắn mạch ba pha (Tiểu mục 9.1.2)
10. Ví dụ về các tính toán dòng ngăn mạch dùng các công thức
10.1 Thủ tục chung
Nếu ảnh hưởng của các động cơ là bỏ qua (Tiểu mục 7.3), tính toán các dòng ngắn mạch theo các bước sau :
– Xác định những tổng trở của tất cả những trang bị điện mà những trở kháng này mang tải dòng ngắn mạch theo mục 8 và tổ hợp chúng để xác định trở kháng ngắn mạch theo Mục 9.
– Với nguồn điện áp tương đương, cUn/(lấy hệ số c từ Bảng I) và những trở kháng ngắn mạch tổ hợp, tính toán những dòng ngắn mạch cực tiểu và cực đại nhờ những công thức trong Mục 9.
10.2 Các giải thích đối với dùng những công thức tính toán.
Những công thức sau được khuyến nghị để làm thuận tiện những tính toán.
10.2.1 Các công thức A là để tính toán các dòng ngắn mạch cực đại
ở công thức AI, đầu tiên chú ý những giá trị đối với UnQ, I”kQmax và CQmax; sau đó xác định và cộng những trở kháng ngắn mạch thứ tự dương của lưới cung cấp và tất cả những trang thiết bị ở phía cao áp của máy biến áp theo Mục 8. Chuyển đổi giá trị tổng về phía hạ áp bằng phương trình (9)
ở công thức AII, xác định trở kháng thứ tự dương của máy biến áp theo Tiểu mục 8.2.
Ghi chú.- Hai máy biến áp bằng nhau nối song song mỗi cái công suất định mức SrT có thể được xem như một máy biến áp với SrT được nhân hai
ở công thức AIII, xác định những trở kháng thứ tự dương của các đường cáp và các đường dây ở phía hạ áp theo Tiểu mục 8.3
ở công thức AIV, tính toán các dòng ngắn mạch ba pha và dây-với-dây cực đại
Trước tiên chú ý ở đầu mức điện áp và hệ số thích hợp c (xem Bảng I). Sau đó xác định trở kháng ngắn mạch tại vị trí ngắn mạch Zk và những dòng ngắn mạch như sau :
– Chuyển những trở kháng ngắn mạch thứ tự dương của trang thiết bị điện từ các công thức AI, AII, AIII, sang các cột 2 và 3
– Tại những vị trí ngắn mạch tổng R(1) và X(1) riêng rẽ và tính toán giá trị tuyệt đối Zk của trở kháng ngắn mạch ở cột 4.
– Tính toán dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu I”k trong cột 5 theo Tiểu mục 9.1.1
– Tính toán tỷ số Rk /Xk trong cột 6 với các giá trị từ các cột 2 và 3
– Xác định hệ số k trong cột 7 theo Tiểu mục 9.1.2
– Tính toán dòng ngắn mạch đỉnh ip trong cột 8 theo Tiểu mục 9.1.2
– Tính toán các dòng ngắn mạch dây-với-dây trong các cột 9 và 10 theo Tiểu mục 9.2
Rồi tính toán dòng ngắn mạch dây-với-đất cực đại. Để được điều này, những trở kháng ngắn mạch thứ tự không của trang bị điện là cần thiết.
ở công thức AV, xác định các trở kháng ngăn mạch thứ tự không của máy biến áp bằng cách dùng R(0)T /RTLV và X(0)T /XTLV (xem Tiểu mục 8.2). Lấy những giá trị RLTV và XLTV từ Công thức AII.
ở công thức AVI, xác định các trở kháng ngắn mạch thứ tự không của các đường dây và các cáp ở phía hạ áp dùng những tỷ số R(0)L /RL và X(0)L /XL (xem tiểu mục 8.3). Lấy những giá trị đối với RL và XL từ Công thức AIII.
ở công thức AVII, tính toán dòng ngắn mạch dây-với-đất cực đại theo Tiểu mục 9.3
ở công thức VIII, chứng tỏ ảnh hưởng của các động cơ có thể bỏ qua (Tiểu mục 7.3)
10.2.2 Các công thức B là để tính toán các dòng ngắn mạch cực tiểu.
Thủ tục để tính toán các dòng ngắn mạch cực tiểu cũng giống như trong Tiểu mục 10.2.1, trừ đối với các điều kiện phụ thêm như đã mô tả trong Tiểu mục 8 khi xác định các tổng trở ngắn mạch.
Thay thế I”kQmax bằng I”kQmin và cQmax khi tính toán trở kháng thứ tự dương của lưới cung cấp.
Tính toán điện trở RL của đường dây trên không và dây cáp ở nhiệt độ cao hơn (xem phương trình (7)).
Tính toán những trở kháng ngắn mạch thứ tự không dùng những tỷ số R(0) /R và X(0) /X. Lấy những trở kháng thứ tự dương cần thiết từ những Công thức BII và BIII
11. Thí dụ đối với một thiết bị công nghiệp
11.1 Sơ đồ mạng lưới
11.2 Các số liệu của trang bị điện
Lưới cung cấp : UnQ = 20kV
I”kQmax = 14,43 kA với cQ = cQmax = 1.1
I”kQmin = 11,50 kA với cQ = cQmin = 1.0
Cáp L1 : R’L = 212 m/Km
3x (1 x 150)mm2 : X’L = 197 m/Km
l = 1,7 Km
(ba cáp dẫn đơn, tiết diện 150 mm2)
Máy biến áp : SrT = 0,4 MVA mỗi cái
T1 = T2 U rTHV = 20kV
UkrT = 4%
URrT = 1,15%
R(0)T /RTLV = 1
X(0) /XTLV = 0.96
Cáp L2 : R’L = 77,5 m/Km
2 x (4 x 240) mm2 X’L = 79 m/Km
l = 5m
R(0) /R = 3.55
X(0) /X = 3.10
Cáp L3 : R’L = 268.6 m/Km
4 x 70 mm2 X’L = 82 m/Km
l = 20m
R(0) /R = 4.00
X(0) /X = 3.66
Cáp L4 : R’L = 3030 m/Km
5 x 6 mm2 X’L = 100 m/Km
l = 10m
R(0) /R = 4.00
X(0) /X = 4.03
Động cơ PrM = 0.02 MW
M1 Cosr = 0.85
r = 0.93
Động cơ PrM = 0.04 MW
M2 Cosr = 0.85
r = 0.93
11.3 Các lưu ý đặc biệt
Giả thiết rằng máy cắt S1 mở. Các máy cắt đã đóng không được biết trong sơ đồ.
Điểm trung tính của phía hạ áp của Máy biến áp được nối đất trực tiếp và đường trở về chung được giả định là một dây dẫn thứ tư có cùng tiết diện như các dây dẫn chính. Hệ thống thứ tự không của các phía hạ áp và cao áp được tách cập bởi máy biến áp. Do đó việc xem xét hệ thứ tự không của phía cao áp là không cần thiết.
Đối với tính toán các dòng ngắn mạch cực tiểu, nhiệt độ hết sức cao e = 145C được giả định cho tất cả các dây cáp và như vậy theo phương trình (7) : RL = 1.5 RL20
Công thức AI
Tính toán trở kháng thứ tự dương về phía cao áp
(Các dòng ngắn mạch cực đại)
UnQ = 20kV ; I”kQMax = 14,43 kA ; CQ = CQmax = 1.1
Công thức AII
Tính toán các điện kháng thứ tự dương của các Máy biến áp về phía hạ áp
(Các dòng ngắn mạch cực đại)
Công thức AIII
Tính toán trở kháng thứ tự dương phía hạ áp
(Các dòng ngắn mạch cực đại)
Tính toán các dòng ngắn mạch cực đại của ngắn mạch ba pha và ngắn mạch dây-với-dây không nối đất.
Công thức AV
Tính toán các trở kháng thứ tự không của Máy biến áp lấy các thành phần thứ tự dương RTLV và XTLV từ công thức AII
Công thức AVI
Tính toán trở kháng thứ tự không về phía hạ áp
(Các dòng điện ngắn mạch cực đại)
Lấy những thành phần thứ tự dương RL và XL từ Công thức AIII
(RL = RL20 ở đó RL20 là điện trở ở 20oC)
Tính toán các dòng ngắn mạch cực đại của ngắn mạch dây-với-đất
Un = 400V ; C = Cmax = 1.0
Công thức VIII
Đánh giá ảnh hưởng của động cơ
Việc bổ sung các dòng ngắn mạch của các động cơ phi đồng bộ vào dòng I”k được bỏ qua nếu :
IrM 0,01 I”k
với IrM = (Un = 0,4kV thay thế UrM không biết )
PrM
và SrM =
r cosr
chưa vẽ bảng
Theo phương trình (1) sự đóng góp của động cơ phi đồng bộ M1 và M2 có thể bỏ qua đối với vị trí ngắn mạch FII và do đó cũng đối với các vị trí ngắn mạch FI, FIII và FIV.
Động cơ Vị trí ngắn mạch
MVA kA kA –
M1
M2
M
M
M
0.0253
0.0506
M S = 0.0759 0.110 0.138 F II
Công thức BI
Tính toán trở kháng thứ tự dương về phía cao áp
(Dòng ngắn mạch cực tiểu)
Lấy những giá trị của thành phần thứ tự dương RL20 (ở nhiệt độ 20oC) và XL từ công thức AI
Công thức BII
Tính toán các trở kháng thứ tự dương của các máy biến áp về phía hạ áp
(Dòng ngắn mạch cực tiểu)
Lấy những giá trị từ công thức A nếu không số liệu nào hữu hiệu
Công thức BIII
Tính toán trở kháng thứ tự dương về phía điện áp thấp
(Dòng ngắn mạch cực tiểu)
Lấy những giá trị của những thành phần thứ tự dương RL20 (ở nhiệt độ 20oC) và XL từ công thức AIII
Tính toán dòng ngắn mạch cực tiểu của ngắn mạch ba pha vàngắn mạch dây-với-dây không nối đất
Un = 400V ; C = Cmin = 0.95
Công thức BV
Tính toán trở kháng thứ tự không của máy biến áp
Lấy những thành phần thứ tự dương RTLV và XTLV từ công thức BII
Công thức BVI
Tính toán trở kháng thứ tự không về phía hạ áp
(các dòng ngắn mạch cực tiểu)
Lấy các thành phần thứ tự dương RL ở nhiệt độ cao và XL từ côngt hức BIII
Chưa vẽ bảng
Tính toán các dòng ngắn mạch cực tiểu của các ngắn mạch dây-với-đất
Un = 400V ; C = Cmin = 0.95
Các ấn phẩm của IEC được soạn thảo bởi ủy ban kỹ thuật số 73
781(1989) bản hướng dẫn áp dụng để tính toán các dòng ngắn mạch trong các lưới hạ áp hình tia
865 (1986) Tính toán những kết quả của các dòng ngắn mạch
909 (1988) Tính toán dòng ngắn mạch trong lưới ba pha xoay chiều
Bình Luận

markdown:
## Tiêu chuẩn IEC 781 | Hướng dẫn sử dụng tính toán dòng ngắn mạch trong lưới hạ thế
[QPC](https://quanpham.vn/author/quanphamco/)
781 IEC 1989 22
Iec781 14/06/17 22 / 32
Tiêu chuẩn IEC
quốc tế 781
xuất bản lần thứ nhất
1989
Hướng dẫn sử dụng
tính toán dòng ngắn mạch
trong lưới hạ thế
[Download tiêu chuẩn IEC 781 tiếng Việt](https://quanpham.r.worldssl.net/wp-content/uploads/2017/06/IEC781.pdf)
Mục lục
1. Phạm vi áp dụng
2. Mục tiêu
3. Phương pháp tính toán chung và các giả thuyết tính toán
4. Các định nghĩa
4.1 Ngắn mạch
4.2 Ngắn mạch xa máy phát điện
4.3 Dòng ngắn mạch
4.4 Dòng ngắn mạch giả định (hữu dụng)
4.5 Dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu I”k
4.6 Dòng ngắn mạch đỉnh ip
4.7 Dòng cắt ngắn mạch đối xứng Ib
4.8 Dòng ngắn mạch chế độ xác lập Ik
4.9 Điện áp danh định của một lưới điện Un
4.10 Các trở kháng ngắn mạch của trang bị điện
4.11 Các trở kháng ngắn mạch tại vị trí ngắn mạch F
4.12 Nguồn điện áp
4.13 Nguồn điện áp tương đương cUn/
4.14 Hệ số điện áp C
5. Các ký hiệu, chỉ số dưới và chỉ số trên
5.1 Các ký hiệu
6. Kiểu ngắn mạch
7. Các phương pháp tính toán và giả định
7.1 Các thành phần đối xứng
7.2 Nguồn điện áp tương đương tại vị trí ngắn mạch
7.3 Các điều kiện để bỏ qua ảnh hưởng của động cơ
8. Các tổng trở ngắn mạch của trang bị điện
8.1 Lưới cung cấp cao áp
8.2 Các máy biến áp
8.3 Các đường dây trên không và dây cáp
8.4 Các phân tử trở kháng khác
8.5 Sự chuyển đổi các trở kháng
9. Tính toán các dòng ngắn mạch
9.1 Dòng ngắn mạch ba pha cân bằng
9.2 Dòng ngắn mạch dây với dây không nối đất
9.3 Dòng ngắn mạch dây với đất
10. Ví dụ về các tính toán dòng ngăn mạch dùng các công thức
10.1 Thủ tục chung
10.2 Các giải thích đối với dùng những công thức tính toán.
11. Thí dụ đối với một thiết bị công nghiệp
11.1 Sơ đồ mạng lưới
11.2 Các số liệu của trang bị điện
11.3 Các lưu ý đặc biệt
Sửa chữa lại ấn phẩm này
Nội dung kỹ thuật của các ấn phẩm của IEC phải được thường xuyên xem xét lại bởi IEC, như vẩyđê đảm bảo nội dung phản ảnh đúng tình trạng kỹ nghệ hiện hành.
Thông tin về công việc sửa chữa lại, việc phát hành các xuất bản đã được sửa chữa lại và những tờ của bản sửa đổi có thể nhận được từ các ủy ban quốc gia của IEC và từ các nguồn của IEC sau :
. Thông báo của IEC
. Cuốn niên giám của IEC
. Sổ mục lục của các ấn phẩm của IEC
Xuất bản hàng năm
Thuật ngữ
Đối với thuật ngữ chung, các độc giả nên tham khảo ấn phẩm 50 của IEC. Từ ngữ Kỹ thuật điện quốc tế (IEV), được phát hành ở dạng những chương riêng lẻ, mỗi chương giải quyết một lĩnh vực riêng, bảng Mục lục chung được xuất bản thành cuốn sách riêng. Các chi tiết đầy đủ của IẽVe được cấp theo yêu cầu.
Những thuật ngữ và định nghĩa được chứa đựng trong ấn phẩm hiện tại hoặc được lấy từ IEV hoặc được tán đồng riêng biệt cho mục tiêu của ấn phẩm này.
Các ký hiệu đồ thị và chữ
Đối với các ký hiệu đồ thị và ký hiệu chữ và dấu, được IEC tán đồng cho sử dụng chung, các độc giả nên tham khảo :
– ấn phẩm 27 của IEC : các ký hiệu chữ đã được sử dụng trong kỹ thuật điện
– ấn phẩm 617 của IEC : các ký hiệu đồ thị cho các sơ đồ
Những ký hiệu và dấu được chứa đựng trong ấn phẩm này hoặc được lấy từ ấn phẩm 27 hoặc 617 của IEC, hoặc được tán đồng riêng biệt cho mục tiêu của ấn phẩm này.
Các ấn phẩm của IEC được soạn thảo do cùng ủy ban kỹ thuật. Các độc giả chú ý tới phía trong tờ bìa sau, liệt kê những ấn phẩm của IEC được phát hành do ủy ban kỹ thuật đã soạn thảo ấn phẩm hiện tại.
ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế
Hướng dẫn áp dụng để tính toán các dòng điện ngắn mạch
Trong những lưới điện áp thấp hình tia
Lời nói đầu
1. Những quyết dịnh hoặc thỏa thuận của IEC về các vấn đề kỹ thuật, được soạn thảo bởi ủy ban kỹ thuật trong đó có đại diện các ủy ban quốc gia có quan tâm đặc biệt đến vấn đề đó, biểu thị sự nhất trí Quốc tế cao về cac chủ đề đã được xem xét.
2. Những quyết định và thỏa thuận này có dạng là các khuyến nghị cho việc sử dụng quốc tế và đã được các ủy ban quốc gia chấp nhận theo nghĩa đó.
3. Nhằm thúc đẩy sự thống nhất quôc stế, IEC biểu bộ sự mong muốn là tất cả các ủy ban quốc gia nên chấp nhận văn bản khuyến dụ của IEC làm quy tắc quốc gia mình khi điều kiện quốc gia cho phép. Bất kỳ sự sai khác nào giữa khuyến dụ của IEC và những quy tắc quốc gia tương ứng trong phạm vi có thể được cần sớm được chỉ rõ trong quy tắc quốc gia đó.
Lời tựa
Bản hướng dẫn này đã được soạn thảo bởi ủy ban kỹ thuật số 73 của IEC : Các dòng điện ngắn mạch.
Nguyên văn của bản hướng dẫn này được đựa vào những tìaliệu sau đây :
Quy tắc Sáu tháng Biên bản bỏ phiếu
73 (CO)9 73 (CO) 10
Thông tin đầy đủ về bỏ phiếu tán thành bản hướng dẫn này có thể tìm thấy trong Biên bản bỏ phiếu được chỉ rõ ở bảng trên.
Những ấn phẩm sau của IEC được trích dẫn trong bản hướng dẫn này :
ấn phẩm số 38 (1983) : Các điện áp tiêu chuẩn của IEC
50 : Từ ngữ kỹ thuật điện quốc tế(IEV)
50 (131) (1978) : Chương 131 : Các mạch điện và từ
50 (151) ( 1978) : Chương 151 : Các thiết bị điện và từ
50 (441) (1984) : Chương 441 : Trang bị đóng cắt, trang bị điều khiển, các cầu chì
909 (1988) : Tính toán các dòng ngắn mạch trong lưới điện ba pha có dòng xoay chiều
Hướng dẫn áp dụng để tính toán các dòng ngắn mạch
Trong lưới điện hạ áp hình tia
1. Phạm vi áp dụng
Bản hướng dẫn áp dụng này trình bầy rõ một thủ tục được tiêu chuẩn hóa, được phát triển từ ấn phẩm 909 của IEC về tính toán các dòng ngắn mạch trong lưới điện ba pha xoay chiều ở tần số định mức (50 hoặc 60Hz) khi ngắn mạch xẩy ra trong lưới điện hạ áp hình tia và khi những điều kiện đơn giản đã cho ở Mục 3 được thỏa mãn.
Để làm thuận tiện việc áp dụng cho những kỹ sư không chuyên trách, một thí dụ được tính toán sử dụng những công thức khuyến nghị bao hàm ở trong
2. Mục tiêu
Mục tiêu của bản hướng dẫn áp dụng này là để trình bầy một phương pháp thực hành được sử dụng khi tính toán các dòng ngắn mạch trong lưới điện áp thấp. Phương pháp tương ứng chặt chẽ với ấn phẩm 909 của IEC và dẫn tới các kết quả dè dặt với độ chính xác vừa đủ.
Hai dòng ngắn mạch khác nhau về biên độ được tính toán :
– Dòng ngắn mạch cực đại mà dòng điện này gây ra hiệu ứng nhiệt và điện từ cực đại lên trang bị điện và xác định khả năng hoặc công suất yêu cầu;
– Dòng ngắn mạch cực tiểu mà dòng này có thể là cơ sở cho hiệu chỉnh các thiết bị bảo vệ.
3. Phương pháp tính toán chung và các giả thuyết tính toán
Tính toán các dòng ngắn mạch theo bản hướng dẫn áp dụng này được dựa trên những điều kiện sau :
– Ngắn mạch ở xa máy phát và được cấp tại một điểm bởi một lưới cung cấp điện
– Lưới hạ áp xem xét không được đấu mạch vòng
– Những giá trị điện áp nguồn và những trở kháng của tất cả các thiết bị điện được giả định là hằng số
– Các điện trở tiếp xúc và các trở kháng sự cố không được tính đến
– Dòng điện ngắn mạch là đồng thời trên tất cả các cực, nếu nhiều pha
– Dòng điện ngắn mạch không được tính toán đối với những sự nội bộ của một cáp có nhiều đường cáp song song.
– Không có sự thay đổi của những mạch điện trong suốt khoảng thời gian ngắn mạch. Số những pha liên can được giữ nguyên.,Ví dụ : một ngắn mạch ba pha giữ nguyên cả ba pha trong suốt thời gian ngắn mạch.
– Các dung kháng của đường dây và các độ dẫn nạp song song của các phần tử thụ động được bỏ qua.
– Những số cố kép mối đất tại những địa điểm khác nhau không được xem xét
– Những điều kiện để bỏ qua ảnh hưởng của động cơ, đã cho ở tiểu mục 7.3 phải thỏa mãn. Nếu không, xem ấn phẩm 909 của IEC
– Những đầu nấc phân áp của máy biến áp được giả định là ở vị trí chính.
– Theo tiểu mục 4.10.2 : Z(1) = Z(2)
Đối với thông tin nhiều chi tiết hơn xem ấn phẩm 909 của IEC.
4. Các định nghĩa
Đối với mục tiêu của bản hướng dẫn áp dụng này, những định nghĩa sau được dùng. Tham khảo được tiến hành theo Từ ngữ kỹ thuật điện quốc tế (IEV) [ấn phẩm 50 của IEC] khi có thể áp dụng được.
4.1 Ngắn mạch
Đấu nối sự cố hoặc có ý định, bằng một điện trở hoặc trở kháng tương đối nhỏ, của hai hoặc nhiều điểm trong một mạch mà mạch này thường thường là ở các điện áp khác nhau (IEV 151-03-41)
4.2 Ngắn mạch xa máy phát điện
Một ngắn mạch mà trong khi ngắn mạch biên độ của thành phần đối xứng xoay chiều của dòng điện ngắn mạch giả định nhất thiết giữ không đổi.
4.3 Dòng ngắn mạch
Là một quá dòng sinh ra từ một ngắn mạch do một sự cố hoặc một đấu nối không đúng trong một mạch điện (IEV 441-11-07)
Ghi chú. – Cần phân biệt giữa dòng ngắn mạch tại vị trí ngắn mạch và trong các nhánh của lưới điện.
4.4 Dòng ngắn mạch giả định (hữu dụng)
Là dòng điện mà dòng điện này chẩy nếu ngắn mạch được thay thế bởi một đấu nối lý tưởng trở kháng không đáng kể không thay đổi gì việc cấp điện.
4.5 Dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu I”k
Là giá trị hiệu dụng của thành phần đối xứng dòng xoay chiều của dòng ngắn mạch giả định có thể áp đặt tại thời điểm ngắn mạch nếu trở kháng giữ nguyên giá trị thời điểm không (xem hình 1)
4.6 Dòng ngắn mạch đỉnh ip
Là giá trị tức thời có thể cực đại của dòng ngắn mạch gỉa định
Ghi chú. – Biên độ của dòng ngắn mạch đỉnh thay đổi theo thời điểm mà tại thời điểm này ngắn mạch xuất hiện. Tính toán dòng ngắn mạch đỉnh ba pha Ip được áp dụng đối với dây dẫn pha và thời điểm mà tại thời điểm này dòng điện ngắn mạch có thể lớn nhất tồn tại.
4.7 Dòng cắt ngắn mạch đối xứng Ib
Là giá trị hiệu dụng của một chu trình đầy đủ của thành phần dòng xoay chiều đối xứng của dòng ngắn mạch giả định tại thời điểm tách tiếp điểm của cực thứ nhất của một thiết bị đóng cắt.
4.8 Dòng ngắn mạch chế độ xác lập Ik
Là giá trị hiệu dụng của dòng ngắn mạch mà dòng điện này duy trì sau khi suy giảm hiện tượng quá độ. (xem hình 1)
I”k Dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu
ip Dòng ngắn mạch đỉnh
Ik Dòng ngắn mạch xác định
idc Thành phần (phi chu kỳ) dòng một chiều suy giảm của dòng ngắn mạch
A Giá trị ban đầu của thành phần phi chu kỳ idc
Hình 1. Dòng ngắn mạch của một ngắn mạch ở xa máy phát điện
(biểu đồ giản lược)
4.9 Điện áp danh định của một lưới điện Un
Là điện áp (dây – với – dây) mà bằng điện áp này một lưới điện được chỉ định và theo điện áp này vài đặc tính vận hành được quy chiếu. Các giá trị đã đươcliệt kê trong ấn phẩm 38 của IEC
4.10 Các trở kháng ngắn mạch của trang bị điện
4.10.1 Trở kháng ngắn mạch thứ tự dương Z(1) của trang bị điện
Là tỷ số của điện áp dây-với-trung tính với ngắn mạch của pha tương ứng của một trang bị điện khi được cấp bởi một hệ thống thứ tự dương đối xứng của các điện áp
Ghi chú. – Chỉ số của ký hiệu Z(1) có thể được bỏ qua nếu không có thể nhầm lẫn với các trở kháng ngắn mạch thứ tựâm và thứ tự không.
4.10.2 Trở kháng ngắn mạch thứ tự âm Z(2) của trang bị điện
Là tỷ số của điện áp dây-với-trung tính với dòng ngắn mạch của pha tương ứng của một trang bị điện khi được cấp bởi một hệ thống thứ tự âm đối xứng của các điện áp.
Ghi chú. – trong bản hướng dẫn áp dụng này, bao trùm những ngắn mạch xa máy phát điện, được giả địnhlà Z(1) = Z(1) trong mọi trường hợp.
4.10.3 Trở kháng ngắn mạch thứ tự không Z(0) của trang bị điện
Là tỷ số của điện áp dây-với-trung tính với dòng ngắn mạch của một pha của một trang bị điện khi được cấp bởi một nguồn điện áp dòng xoay chiều, nếu ba dây dẫn pha song song được sử dụng đối với dòng điện ra và một dây dẫn thứ tư và /hoặc đất được nối chung trở về
4.11 Các trở kháng ngắn mạch tại vị trí ngắn mạch F
4.11.1 Trở kháng ngắn mạch thứ tự dương Z(1) của một hệ thống ba pha dòng xoay chiều.
Là trở kháng của hệ thống thứ tự dương được nhìn từ vị trí ngắn mạch (xem hình 2a)
4.11.2 Trở kháng ngắn mạch thứ tự không Z(0) của một hệ thống ba pha xoay chiều
Là trở kháng của hệ thống thứ tự không được nhìn từ vị trí ngắn mạch (xem hình 2b). Nó bao gồm ba lần trở kháng trung tính-với-đất 3ZNE
Hình 2. Trở kháng ngắn mạch của một hệ thống ba pha xoay chiều
tại điểm ngắn mạch F
a) Trở kháng ngắn mạch thứ tự dương
Z(1) = U(1) /I(1)
b) Trở kháng ngắn mạch thứ tự không
Z(o) = U(o) /I(o)
4.12 Nguồn điện áp
Là một phần tử chủ động mà phần tử chủ động này có thể được biểu thị bằng một nguồn điện áp lý tưởng độc lập với tất cả các dòng và áp trong mạch và nối nối tiếp với phần tử của mạch thụ động (IEV.131.01.07)
4.13 Nguồn điện áp tương đương cUn/
Là điện áp của nguồn lý tưởng được đwạt tại vị trí ngắn mạch trong hệ thống thứ tự dương như chỉ là điện áp tác dụng của lưới điện để tính toán dòng ngắn mạch theo mục 9
4.14 Hệ số điện áp C
Là tỷ số giữa nguồn điện áp tương đương và điện áp lưới danh định Un được chia cho.Đối với những giá trị xem bảng I
Ghi chú. – Việc giới thiệu của một hệ số điện áp C là cần thiết vì nhiều lý do. Những lý do đó là :
– Sự biến đổi điện áp phụ thuộc vào thời gian và vị trí
– Thay đổi các đầu phân áp của máy biến áp
– Bỏ qua tải và dung kháng trong tính toán theo Mục 9
5. Các ký hiệu, chỉ số dưới và chỉ số trên
Các ký hiệu của đại lượng phức được gạch dưới, ví dụ Z = R + jX. Tất cả các phương trình được viết không có đơn vị được chỉ rõ. Những ký hiệu biểu thị các đại lượng có cả hai giá trị và thứ nguyên số mà giá trị và thứ nguyên này độc lập với các đơn vị mặc dù hệ thống đơn vị liên kết được lựa chọn là gì, ví dụ hệ thống đơn vị quốc tế (SI)
5.1 Các ký hiệu
A Giá trị ban đầu cảu thành phần phi chu kỳ
Ik” Dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu (giá trị hiệu dụng)
ip Dòng ngắn mạch đỉnh
Ib Dòng cắt ngắn mạch đối xứng (giá trị hiệu dụng)
Ik Dòng ngắn mạch xác lập (giá trị hiệu dụng)
Sr Công suất biểu kiến định mức của trang bị điện
PkrT Tổng tổn thất trong các cuộn dây Máy biến áp ở dòng điện định mức
Un Điện áp lưới danh định, dây – với – dây (giá trị hiệu dụng)
Z(1) Trở kháng ngắn mạch tứ tự dương
Z(2) Trở kháng ngắn mạch tứ tự âm
Z(0) Trở kháng ngắn mạch tứ tự không
Rresp, r Giá trị điện trở tuyệt đối tương đối
R’ Điện trở theo đơn vị chiều dài
Xresp. x Cảm kháng, giá trị tuyệt đối tương đối
X’ Điện kháng theo đơn vị chiều dài
c Hệ số điện áp
U’kr Điện áp ngắn mạch định mức phần trăm
URr Điện áp giáng định mức phần trăm
L Chiều dài của dây hoặc cáp
tr Tỷ số biến đổi định mức (đầu phân áp ởvị trí chính); tr 1
cUn/Nguồn điện áp tương đương (trị số hiệu dụng)
Hiệu xuất của động cơ phi đồng bộ
K Hệ số đối với các dòng điện ngắn mạch đỉnh
Cos Hệ số công suất
Điện trở suất
qn Tiết diện danh định
5.2 Các chỉ số lưới
(1) Thành phần thứ tự dương
(2) Thành phần thứ tự âm
(0) Thành phần thứ tự không
r Giá trị định mức (IEV 151-04-03)
n Giá trị danh định (IEV 151-04-01)
k hoặc k3 Ngắn mạch ba pha (hình 3b)
K2 Ngắn mạch dây với dây không nối đất (hình 3b)
K1 Ngắn mạch dây với đất, ngắn mạch dây với trung tính (hình 3c)
t Giá trị được biến đổi
E Đất
F Sự cố, vị trí ngắn mạch
HV Cao áp, phía cao áp của một máy biến áp
LV Hạ áp, phía hạ áp của một máy biến áp
L Đường dây hoặc cáp
M Động cơ phi đồng bộ hoặc nhóm các động cơ phi đồng bộ
N Trung tính của một hệ thống xoay chiều ba pha
Q Điểm nối nguồn cấp
T Máy biến áp
5.3 Các chỉ số trên
Các số giá trị ban đầu (siêu quá độ)
Các số điện trở hoặc điện kháng theo đơn vị chiều dài
6. Kiểu ngắn mạch
Những kiểu sau của các ngắn mạch được xử lý
Hình 3.- Đặc trưng của các ngắn mạch và của các dòng ngắn mạch. Hướng của mũitên dòng là được lựa chọn tùy ý
a. Ngắn mạch ba pha cân bằng (đối xứng)
b. Ngắn mạch dây – với – dây
c. Ngắn mạch dây – với – đất
7. Các phương pháp tính toán và giả định
7.1 Các thành phần đối xứng
Tính toán các dòng ngắn mạch không cân bằng được đơn giản hóa bằng cách sử dụng các thành phần đối xứng.
Đối với lưới điện hạ áp cách xa máy phát điện được giải quyết trong bản hướng dẫn áp dụng này, chỉ có những trở kháng ngắn mạch thứ tự dương Z (1) và những trở kháng ngắn mạch thứ tự không Z(2) là được tính đến
Trở kháng thứ tự dương Z (1) tại vị trí ngắn mạch F thu được theo hình 2a, khi một hệ thống đối xứngcủa điện áp thứ tự dương được đặt vào điểm ngắn mạch F và tất cả những máy quay được nối ngắn mạch về phía cấp điện của những trở kháng nội của các máy quay của chúng.
Trở kháng ngắn mạch thứ tự không Z(0) tại vị trí ngắn mạch F thu được theo hình 2b, nếu một điện áp xoay chiều được đặt vào giữa những dây ngắn mạch và trở về chung.
Loại trừ đối với những trường hợp đặc biệt, trở kháng ngắn mạch thứ tự không khác trở kháng ngắn mạch thứ tự dương.
7.2 Nguồn điện áp tương đương tại vị trí ngắn mạch
Dòng ngắn mạch tại vị trí ngắn mạch F được xác định bằng sử dụng một nguồn điện áp tương đương tại vị trí ngắn mạch
Nguồn điện áp tương đương cUn/ tại vị trí ngắn mạch F được bao gồm hệ số điện áp c, điện áp lưới danh định Un và .
Đó chỉ là điện áp tác dụng của lưới. Tất cả những điện áp tác dụng khác (lưới cung cấp, các máy điện đồng bộ và phi đồng bộ) đều bằng không, nghĩa là được ngắn mạch về phía cung cấp của điện kháng nội của chúng. Theo điều 3 tất cả cac dung kháng đường dây và độ dẫn nạp song song (các tải) được bỏ qua đối với mục tiêu của thủ tục này.
Hệ sốđiện áp c phụ thuộc vào điện áp lưới và khác với tính toán dòng ngắn mạch cực tiểu và cực đại. Nên tính đến ảnh hưởng của tải, biến đổi của điện áp lưới và thay đổi các đầu phân áp của máy biến áp. Hệ số điện áp c được chọn từ Bảng I nếu như cá Tiêu chuẩn quốc gia không cho các giá trị khác. Để tính toán trở kháng Z(Q) của lưới cao áp, sử dụng hệ số cao áp CQ
Bảng I
Hệ số điện áp C
Hệ số điện áp C để tính toán
Các điện áp danh định Un Dòng ngắn mạch cực đại
Cmax Dòng ngắn mạch cực tiểu Cmin
Điện áp thấp
100V … 1000V (ấn phẩm 38 của IEC, bảng I)
a. 230/400 V
b. Các giá trị khác
1.00
1.05
0.95
1.00
Cao áp
> 1KV …35KV(ấn phẩm 38 bảng III)
1.10
1.00
Ghi chú . – Biên độ của cUn sẽ không vượt quá điện áp cao nhất đối với trang bị
7.3 Các điều kiện để bỏ qua ảnh hưởng của động cơ
Sự đóng góp của động cơ phi đồng bộ vào dòng điện ngắn mạch I”k là không đáng kể nếu :
IrM 0.01 I”K (1)
Trong đó :
IrM = Tổng số các dòng định mức của các động cơ được nối trực tiếp (không qua máy biến áp) với lưới điện mà ở đó dòng điện ngắn mạch sinh ra
I”k= Dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu không có ảnh hưởng của động cơ.
Nếu có các động cơ ở nhiều mức điện áp, hoặc trong các trường hợp khác, xem ấn phẩm 909 (Mục 13)
8. Các tổng trở ngắn mạch của trang bị điện
8.1 Lưới cung cấp cao áp
Nếu một ngắn mạch phù hợp với Hình 4 được cấp điện từ một lưới mà trong lưới này, tại thanh cái Q, dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu I”KQ là đã biết, giá trị tuyệt đối của trở kháng ngắn mạch thứ tự dương ZQ của lưới này tại điểm nối Q được xác định bởi :
ZQ = (2)
Ghi chú. – cQ là hệ số điện áp đối với thanh cái Q theo Bảng I được sử dụng khi xác định I”KQ.
Khi tính toán các dòng cực đại và cực tiểu, các giá trị khác nhau I”kQmax và I”kQmin có thể áp dụng.
Nếu I”kQmin là không biết, giá trị của ZQ có thể cũng như vậy, khi được dùng để tính toán dòng ngắn mạch cực đại. Trở kháng ZQ của phía cao áp được chuyển đổi theo tiểu mục 8.4
Hình 4. – Ngắn mạch tại phía hạ áp của một máy biến áp được cấp bởi một lưới cao áp.
Những dòng điện ngắn đối xứng ban đầu cực đại và cực tiểu I”kQ được tính toán theo ấn phẩm 909 của IEC, Bảng I và Mục 13. I”kQ có thể bao gồm sự đóng góp từ các động cơ cao áp.
Nếu không có một giá trị chính xác nào được biết đối với điện trở RQ và điện kháng XQ của lưới điện cung cấp, thay thế :
RQ = 0.1 XQ (3a)
XQ = 0.995 ZQ (3b)
Nói chung, trở kháng ngắn mạch thứ tự không của lưới cung cấp là không cần thiết bởi vì hầu hết các máy biến áp tách cặp hệ thống thứ tự không cao áp và hạ áp.
Nếu lưới tại điểm nối của đường cấp điện đã được cho dưới dạng một công suất ngắn mạch biểu kiến S”kQ điện áp U(Q) chúng xác định S”KQ, luôn luôn đã được quy định. Khi S”kQ và UQ đều biết, trở kháng không đổi biểu thị lưới điện là :
U2Q
ZQ = (3c)
S”kQ
8.2 Các máy biến áp
Trở kháng ngắn mạch thứ tự không của máy biến áp 2 cuộn dây Z(1) = ZT = RT + jXT được tính toán từ các số liệu định mức máy biến áp như sau :
UkrT U2rTLV
ZTLV = (4a)
100% SrT
URrT U2rTLV PkrT
RTLV = = (4b)
100% SrT 3 I2rTLV
XTLV = (4c)
Thành phần điện trở được tính toán từ tổng tổn thất PkrT trong các cuộn dây ở dòng điện định mức.
Trở kháng ngắn mạch thứ tự không Z(0)) của các máy biến áp ở phía hạ áp thu được từ nhà chế tạo hoặc được xác định bằng cách dùng những tỷ số X(0)T/XTLV và R(0)T/RTLV
Đối với các máy biến áp ba cuộn dây xem ấn phẩm 909 của IEC tiểu mục 8.3.2.2.
8.3 Các đường dây trên không và dây cáp
Những trở kháng Z(1)L và Z(0)L của đường dây trên không và dây cáp phụ thuộc vào kỹ thuật và tiêu chuẩn xây dựng quốc gia, và có thể được lấy ra từ sách giáo khoa hoặc số liệu của nhà chế tạo.
Trở kháng ngắn mạch thứ tự dương
Z)L = ZL = RL + jXL
được xác định bởi điện trở hiệu dụng theo đơn vị chiều dài R’L và cảm kháng theo đơn vị chiều dài X’L và chiều dài l của các đường dây trên không và dây cáp.
Điện trở hiệu dụng theo đơn vị chiều dài R’L là một hàm số của nhiệt độ. Để tính toán dòng ngắn mạch cực đại, nhiệt độ của dây dẫn giả định là 20C .
Điện trở hiệu dụng theo đơn vị chiều dài R’L các đường dây trên không và cáp ở nhiệt độ trung bình dây dẫn là 20C được tính toán từ tiệt diện danh định qn và điện trở xuất :
R’L = (5) R’L được xác định
Với = đôi với đồng
. = đối với nhôm
Với = đối với hợp kim nhôm
Trở kháng ngắn mạch thứ tự dương ZLđược cho bởi
RL = l R’L = RL20 (chỉ rõ RL ở 20C) (6a)
XL = LX’L (6b)
ZL = (6c)
Để tính toán các dòng điện ngắn mạch cực tiểu, một nhiệt độ được giả định cao hơn :
1
RL = 1 + 0.004 — (c – 20C)] RL20 (7)
C
ở đó RL20 là điện trở ở nhiệt độ 20C và c tính bằng C là nhiệt độ dây dẫn ở lúc cuối của ngắn mạch.
Trở kháng ngắn mạch thứ tự không Z(0)L phụ thuộc đường trở về. Nó được xác định bằng tỷ số R(0)L/RL và X(0)L/XL hoặc bằng đo lường hoặc bằng tính toán.
8.4 Các phân tử trở kháng khác
Khi tính toán dòng ngắn mạch cực tiểu, có thể cần để ý tới các trở kháng của các yếu tố khác như các thanh cái, các máy biến dòng v.v…
8.5 Sự chuyển đổi các trở kháng
Khi tính toán dòng ngắn mạch hạ áp, tất cả những trở kháng trong lưới cao áp được chuyển đổi về cấp điện hạ áp. Việc này được tiến hành bằng cách dùng tỷ số biến đổi định mức tr theo phương trình (8). Nếu nấc phân áp được cố định vĩnh viễn ở một vị trí khác với vị trí chính, tỷ số biến đổi hiện thời t có thể được dùng thay thế tr
UrTHV
tr = (8)
UrTLV
Các trở kháng cao áp được chuyển đổi như sau :
1
ZHVt = ZHV (9)
t2r
Chỉ số t được dùng đối với các giá trị được biến đổi về mức hạ áp
9. Tính toán các dòng ngắn mạch
9.1 Dòng ngắn mạch ba pha cân bằng
Hình 5 chứng tỏ những bước trong tính toán của một dòng ngắn mạch ba pha cân bằng trong một lưới điện hình tia được cấp bằng một máy biến áp. Nguồn điện áp tương đương tại vị trí ngắn mạch F chỉ là điện áp tác dụng của một hệ thống. Tất cả các điện áp khác đều đặt bằng không. Tấtcả các trở kháng được tổ hợp thành trở kháng Zk tại vị trí ngắn mạch.
Hình 5 . Minh họa đối với tính toán dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu I”K bằng cách dùng một nguồn điện áp
a. Sơ đồ lưới
b. Sơ đồ mạch tương đương (Hệ thống thứ tự dương)
c. Sơ đồ mạch tương đương với tổng trở ngắn mạch ZK
9.1.1 Dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu I”K là :
cUn
I”k = (10)
Zk
9.1.2 Dòng ngắn mạch đỉnh ip
Dòng ngắn mạch đỉnh ip là :
ip = kI”k (11)
Hệ số K đối với các tỷ số R/X và X/R có thể được lấy từ hình 6
Hệ số K có thể cũng được tính toán bằng phương trình gần đúng (12)
k 1.02 + 0.98 e-3R/X (12)
Hình 6. – Hệ số k đối với các ngắn mạch như là một hàm số
a, Tỷ số R/X
b, Tỷ số X/R
9.1.3 Dòng ngắn mạch đối xứng Ib và dòng ngắn mạch ổn định Ib
Đối với ngắn mạch cách xa máy phát điện, dòng cắt ngắn mạch đối xứng Ik và dòng ngắn mạch chế độ xác lập Ik là bằng dòng ngắn mạch ban đầu I”k:
Ib = Ik = I”k (13)
9.2 Dòng ngắn mạch dây với dây không nối đất
Với nguồn điện áp tương đương cUn/tại vị trí ngắn mạch F và trở kháng ngắn mạch thứ tứ dương Z(1) = Zk, dòng ngắn mạch dây với dây ban đầu là :
I”k = = I”k (14)
Dòng điện ngắn mạch đỉnh ip2 là :
ip2 = ip (15)
Với ip theo phương trình (11)
Trong trường hợp một ngắn mạch dây với dây không nối đất, hệ số k giống nhau như đối với một ngắn mạch ba pha trong các tính toán được cũng nằm trong ấn phẩm này.
9.3 Dòng ngắn mạch dây với đất
Với nguồn điện áp tương đương cUn/tại vị trí ngắn mạch F, trở kháng thứ tự dương Z(1) và trở kháng thứ tự không Z(0) , dòng ngắn mạch dây-với-dây đối xứng ban đầu là :
I”k = (16)
Dòng ngắn mạch đỉnh, ip1 là :
ip1 = kI”k1 (17)
Để đơn giản, cũng giá trị của k có thể được dùng như đối với ngắn mạch ba pha (Tiểu mục 9.1.2)
10. Ví dụ về các tính toán dòng ngăn mạch dùng các công thức
10.1 Thủ tục chung
Nếu ảnh hưởng của các động cơ là bỏ qua (Tiểu mục 7.3), tính toán các dòng ngắn mạch theo các bước sau :
– Xác định những tổng trở của tất cả những trang bị điện mà những trở kháng này mang tải dòng ngắn mạch theo mục 8 và tổ hợp chúng để xác định trở kháng ngắn mạch theo Mục 9.
– Với nguồn điện áp tương đương, cUn/(lấy hệ số c từ Bảng I) và những trở kháng ngắn mạch tổ hợp, tính toán những dòng ngắn mạch cực tiểu và cực đại nhờ những công thức trong Mục 9.
10.2 Các giải thích đối với dùng những công thức tính toán.
Những công thức sau được khuyến nghị để làm thuận tiện những tính toán.
10.2.1 Các công thức A là để tính toán các dòng ngắn mạch cực đại
ở công thức AI, đầu tiên chú ý những giá trị đối với UnQ, I”kQmax và CQmax; sau đó xác định và cộng những trở kháng ngắn mạch thứ tự dương của lưới cung cấp và tất cả những trang thiết bị ở phía cao áp của máy biến áp theo Mục 8. Chuyển đổi giá trị tổng về phía hạ áp bằng phương trình (9)
ở công thức AII, xác định trở kháng thứ tự dương của máy biến áp theo Tiểu mục 8.2.
Ghi chú.- Hai máy biến áp bằng nhau nối song song mỗi cái công suất định mức SrT có thể được xem như một máy biến áp với SrT được nhân hai
ở công thức AIII, xác định những trở kháng thứ tự dương của các đường cáp và các đường dây ở phía hạ áp theo Tiểu mục 8.3
ở công thức AIV, tính toán các dòng ngắn mạch ba pha và dây-với-dây cực đại
Trước tiên chú ý ở đầu mức điện áp và hệ số thích hợp c (xem Bảng I). Sau đó xác định trở kháng ngắn mạch tại vị trí ngắn mạch Zk và những dòng ngắn mạch như sau :
– Chuyển những trở kháng ngắn mạch thứ tự dương của trang thiết bị điện từ các công thức AI, AII, AIII, sang các cột 2 và 3
– Tại những vị trí ngắn mạch tổng R(1) và X(1) riêng rẽ và tính toán giá trị tuyệt đối Zk của trở kháng ngắn mạch ở cột 4.
– Tính toán dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu I”k trong cột 5 theo Tiểu mục 9.1.1
– Tính toán tỷ số Rk /Xk trong cột 6 với các giá trị từ các cột 2 và 3
– Xác định hệ số k trong cột 7 theo Tiểu mục 9.1.2
– Tính toán dòng ngắn mạch đỉnh ip trong cột 8 theo Tiểu mục 9.1.2
– Tính toán các dòng ngắn mạch dây-với-dây trong các cột 9 và 10 theo Tiểu mục 9.2
Rồi tính toán dòng ngắn mạch dây-với-đất cực đại. Để được điều này, những trở kháng ngắn mạch thứ tự không của trang bị điện là cần thiết.
ở công thức AV, xác định các trở kháng ngăn mạch thứ tự không của máy biến áp bằng cách dùng R(0)T /RTLV và X(0)T /XTLV (xem Tiểu mục 8.2). Lấy những giá trị RLTV và XLTV từ Công thức AII.
ở công thức AVI, xác định các trở kháng ngắn mạch thứ tự không của các đường dây và các cáp ở phía hạ áp dùng những tỷ số R(0)L /RL và X(0)L /XL (xem tiểu mục 8.3). Lấy những giá trị đối với RL và XL từ Công thức AIII.
ở công thức AVII, tính toán dòng ngắn mạch dây-với-đất cực đại theo Tiểu mục 9.3
ở công thức VIII, chứng tỏ ảnh hưởng của các động cơ có thể bỏ qua (Tiểu mục 7.3)
10.2.2 Các công thức B là để tính toán các dòng ngắn mạch cực tiểu.
Thủ tục để tính toán các dòng ngắn mạch cực tiểu cũng giống như trong Tiểu mục 10.2.1, trừ đối với các điều kiện phụ thêm như đã mô tả trong Tiểu mục 8 khi xác định các tổng trở ngắn mạch.
Thay thế I”kQmax bằng I”kQmin và cQmax khi tính toán trở kháng thứ tự dương của lưới cung cấp.
Tính toán điện trở RL của đường dây trên không và dây cáp ở nhiệt độ cao hơn (xem phương trình (7)).
Tính toán những trở kháng ngắn mạch thứ tự không dùng những tỷ số R(0) /R và X(0) /X. Lấy những trở kháng thứ tự dương cần thiết từ những Công thức BII và BIII
11. Thí dụ đối với một thiết bị công nghiệp
11.1 Sơ đồ mạng lưới
11.2 Các số liệu của trang bị điện
Lưới cung cấp : UnQ = 20kV
I”kQmax = 14,43 kA với cQ = cQmax = 1.1
I”kQmin = 11,50 kA với cQ = cQmin = 1.0
Cáp L1 : R’L = 212 m/Km
3x (1 x 150)mm2 : X’L = 197 m/Km
l = 1,7 Km
(ba cáp dẫn đơn, tiết diện 150 mm2)
Máy biến áp : SrT = 0,4 MVA mỗi cái
T1 = T2 U rTHV = 20kV
UkrT = 4%
URrT = 1,15%
R(0)T /RTLV = 1
X(0) /XTLV = 0.96
Cáp L2 : R’L = 77,5 m/Km
2 x (4 x 240) mm2 X’L = 79 m/Km
l = 5m
R(0) /R = 3.55
X(0) /X = 3.10
Cáp L3 : R’L = 268.6 m/Km
4 x 70 mm2 X’L = 82 m/Km
l = 20m
R(0) /R = 4.00
X(0) /X = 3.66
Cáp L4 : R’L = 3030 m/Km
5 x 6 mm2 X’L = 100 m/Km
l = 10m
R(0) /R = 4.00
X(0) /X = 4.03
Động cơ PrM = 0.02 MW
M1 Cosr = 0.85
r = 0.93
Động cơ PrM = 0.04 MW
M2 Cosr = 0.85
r = 0.93
11.3 Các lưu ý đặc biệt
Giả thiết rằng máy cắt S1 mở. Các máy cắt đã đóng không được biết trong sơ đồ.
Điểm trung tính của phía hạ áp của Máy biến áp được nối đất trực tiếp và đường trở về chung được giả định là một dây dẫn thứ tư có cùng tiết diện như các dây dẫn chính. Hệ thống thứ tự không của các phía hạ áp và cao áp được tách cập bởi máy biến áp. Do đó việc xem xét hệ thứ tự không của phía cao áp là không cần thiết.
Đối với tính toán các dòng ngắn mạch cực tiểu, nhiệt độ hết sức cao e = 145C được giả định cho tất cả các dây cáp và như vậy theo phương trình (7) : RL = 1.5 RL20
Công thức AI
Tính toán trở kháng thứ tự dương về phía cao áp
(Các dòng ngắn mạch cực đại)
UnQ = 20kV ; I”kQMax = 14,43 kA ; CQ = CQmax = 1.1
Công thức AII
Tính toán các điện kháng thứ tự dương của các Máy biến áp về phía hạ áp
(Các dòng ngắn mạch cực đại)
Công thức AIII
Tính toán trở kháng thứ tự dương phía hạ áp
(Các dòng ngắn mạch cực đại)
Tính toán các dòng ngắn mạch cực đại của ngắn mạch ba pha và ngắn mạch dây-với-dây không nối đất.
Công thức AV
Tính toán các trở kháng thứ tự không của Máy biến áp lấy các thành phần thứ tự dương RTLV và XTLV từ công thức AII
Công thức AVI
Tính toán trở kháng thứ tự không về phía hạ áp
(Các dòng điện ngắn mạch cực đại)
Lấy những thành phần thứ tự dương RL và XL từ Công thức AIII
(RL = RL20 ở đó RL20 là điện trở ở 20oC)
Tính toán các dòng ngắn mạch cực đại của ngắn mạch dây-với-đất
Un = 400V ; C = Cmax = 1.0
Công thức VIII
Đánh giá ảnh hưởng của động cơ
Việc bổ sung các dòng ngắn mạch của các động cơ phi đồng bộ vào dòng I”k được bỏ qua nếu :
IrM 0,01 I”k
với IrM = (Un = 0,4kV thay thế UrM không biết )
PrM
và SrM =
r cosr
chưa vẽ bảng
Theo phương trình (1) sự đóng góp của động cơ phi đồng bộ M1 và M2 có thể bỏ qua đối với vị trí ngắn mạch FII và do đó cũng đối với các vị trí ngắn mạch FI, FIII và FIV.
Động cơ Vị trí ngắn mạch
MVA kA kA –
M1
M2
M
M
M
0.0253
0.0506
M S = 0.0759 0.110 0.138 F II
Công thức BI
Tính toán trở kháng thứ tự dương về phía cao áp
(Dòng ngắn mạch cực tiểu)
Lấy những giá trị của thành phần thứ tự dương RL20 (ở nhiệt độ 20oC) và XL từ công thức AI
Công thức BII
Tính toán các trở kháng thứ tự dương của các máy biến áp về phía hạ áp
(Dòng ngắn mạch cực tiểu)
Lấy những giá trị từ công thức A nếu không số liệu nào hữu hiệu
Công thức BIII
Tính toán trở kháng thứ tự dương về phía điện áp thấp
(Dòng ngắn mạch cực tiểu)
Lấy những giá trị của những thành phần thứ tự dương RL20 (ở nhiệt độ 20oC) và XL từ công thức AIII
Tính toán dòng ngắn mạch cực tiểu của ngắn mạch ba pha vàngắn mạch dây-với-dây không nối đất
Un = 400V ; C = Cmin = 0.95
Công thức BV
Tính toán trở kháng thứ tự không của máy biến áp
Lấy những thành phần thứ tự dương RTLV và XTLV từ công thức BII
Công thức BVI
Tính toán trở kháng thứ tự không về phía hạ áp
(các dòng ngắn mạch cực tiểu)
Lấy các thành phần thứ tự dương RL ở nhiệt độ cao và XL từ côngt hức BIII
Chưa vẽ bảng
Tính toán các dòng ngắn mạch cực tiểu của các ngắn mạch dây-với-đất
Un = 400V ; C = Cmin = 0.95
Các ấn phẩm của IEC được soạn thảo bởi ủy ban kỹ thuật số 73
781(1989) bản hướng dẫn áp dụng để tính toán các dòng ngắn mạch trong các lưới hạ áp hình tia
865 (1986) Tính toán những kết quả của các dòng ngắn mạch
909 (1988) Tính toán dòng ngắn mạch trong lưới ba pha xoay chiều
## Bình Luận Hủy

X-Rocket-Nginx-Bypass: Yes

Vary: Accept-Encoding, Cookie

Content-Type: text/html


text:
Trường Cao Đẳng Điện Lực Thành Phố Hồ Chí MinhQuân Phạm
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam Trường Cao Đẳng Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh Tiếp Nhận Tài Trợ Của CTy TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Quân Phạm
Nhằm để cho sinh viên trường tiếp cận tốt hơn với khoa học kỹ thuật và giúp cho trường có cơ sở vật chất tốt hơn trong giảng dạy .Ngày 31/05/2017, Trường Cao đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí Minh rất hân hạnh tổ chức lễ tiếp nhận tài trợ từ Công ty TNHH Thiết bị Điện Công nghiệp Quân Phạm bao gồm: 02 bộ tụ bù 100KVAR, 300 áo xanh tình nguyện trong khuôn khổ những hoạt động, phối hợp hỗ trợ giữa Công ty với Nhà trường.
Thay mặt Nhà trường, Thầy Phạm Xuân Khang – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng đã gửi lời cảm ơn đến Công ty cũng như mong muốn Nhà trường và Công ty sẽ tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo và sử dụng nguồn lao động. Mặt khác, Nhà trường cũng mong muốn công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ Sinh viên học sinh (SVHS) tham quan thực tế, thực tập tốt nghiệp, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết trang bị cho SVHS khi ra trường. Ông Phạm Hữu Đức – Giám đốc công ty – cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với nhà trường trong công tác tài trợ các thiết bị và đào tạo để SVHS tiếp thu kiến thức thực tế tốt hơn, có những kỹ năng cần thiết trong tuyển dụng và làm việc sau này.
Bình Luận

markdown:
## Trường Cao Đẳng Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh
[Quân Phạm](https://quanpham.vn/author/pham-quan/)
## Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam Trường Cao Đẳng Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh Tiếp Nhận Tài Trợ Của CTy TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Quân Phạm
Nhằm để cho sinh viên trường tiếp cận tốt hơn với khoa học kỹ thuật và giúp cho trường có cơ sở vật chất tốt hơn trong giảng dạy .Ngày 31/05/2017, Trường Cao đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí Minh rất hân hạnh tổ chức lễ tiếp nhận tài trợ từ Công ty TNHH Thiết bị Điện Công nghiệp Quân Phạm bao gồm:
**02 bộ tụ bù 100KVAR, 300 áo xanh tình nguyện** trong khuôn khổ những hoạt động, phối hợp hỗ trợ giữa Công ty với Nhà trường.
truong cao dang dien luc
cao dang dien luc tp
cao dang dien luc tphcm
Thay mặt Nhà trường, Thầy Phạm Xuân Khang – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng đã gửi lời cảm ơn đến Công ty cũng như mong muốn Nhà trường và Công ty sẽ tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo và sử dụng nguồn lao động. Mặt khác, Nhà trường cũng mong muốn công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ Sinh viên học sinh (SVHS) tham quan thực tế, thực tập tốt nghiệp, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết trang bị cho SVHS khi ra trường. Ông Phạm Hữu Đức – Giám đốc công ty – cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với nhà trường trong công tác tài trợ các thiết bị và đào tạo để SVHS tiếp thu kiến thức thực tế tốt hơn, có những kỹ năng cần thiết trong tuyển dụng và làm việc sau này.
## Bình Luận Hủy

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Truncated: length

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Connection: close

Vary: Accept-Encoding

Server: Nginx

X-Powered-By: VPSSIM

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

X-Content-Type-Options: nosniff

X-XSS-Protection: 1; mode=block

X-Rocket-Nginx-Bypass: No


text:
Rèm cổ điển 13
Kiểu dáng : Rèm buông truyền thống , style cổ điển
Chất liệu : Gấm cao cấp
Xuất xứ : Hàn Quốc
Rèm cổ điển 13
Kiểu dáng : Rèm buông truyền thống , style cổ điển
Chất liệu : Gấm cao cấp
Xuất xứ : Hàn Quốc
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.
Thiết kế các loại rèm: Rèm vải, rèm cản sáng, rèm gỗ rèm cản sáng, rèm cao cấp, rèm cổ điển, rèm cuốn, rèm gia đình, rèm hiện đại, rèm lá dọc, rèm pha lê, rèm romance, rèm sáo nhôm, rèm sợi, rèm trần, rèm tre, rèm tự động, rèm vải cho phòng bé, rèm văn phòng.www.rembormn.com | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

markdown:
Rèm cổ điển 13
Kiểu dáng : Rèm buông truyền thống , style cổ điển
Chất liệu : Gấm cao cấp
Xuất xứ : Hàn Quốc
Rèm cổ điển 13
Kiểu dáng : Rèm buông truyền thống , style cổ điển
Chất liệu : Gấm cao cấp
Xuất xứ : Hàn Quốc
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.
Thiết kế các loại rèm: Rèm vải, rèm cản sáng, rèm gỗ
[rèm cản sáng](/san-pham/rem-buong-can-nang.html), rèm cao cấp, [rèm cổ điển](/san-pham/rem-co-dien.html), rèm cuốn, rèm gia đình, rèm hiện đại, rèm lá dọc, rèm pha lê, [rèm romance](/san-pham/rem-romance.html), rèm sáo nhôm, rèm sợi, rèm trần, rèm tre, rèm tự động, rèm vải cho phòng bé, rèm văn phòng.

X-Content-Powered-By: K2 v2.8.0 (by JoomlaWorks)

Server: Apache

X-Logged-In: False

Connection: keep-alive, close

Pragma: no-cache

P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Set-Cookie: 084ec17335b470dcba225369caba4e7a=5afe190fa47092f9c510b1b09affdc0f; path=/; secure; HttpOnly

Vary: User-Agent

Content-Type: text/html; charset=utf-8


text:
Đau quặn bụng, trướng bụng, muốn đi ngoài hẳn là những triệu chứng khó chịu về bệnh đai tràng mà các quý ông thường gặp phải sau mỗi lần tiếp khách và uống bia rượu. Nhưng đa phần họ đều đang coi thường, và nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường, kệ nó rồi sẽ hết… mà không lường trước được những hậu quả sau này gặp phải. Ông Nguyễn Văn Tặng tại số 242 ấp B, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, Đồng Tháp cũng đã từng coi thường như thể. Và ông phải trả giá bằng gần 30 năm khổ sở với căn bệnh đại tràng, cho đến một ngày…
Ông Tặng năm nay 62 tuổi, Nguyên là chủ tịch và bí thư xã Phú Cường huyện Tam Nông, Đồng Tháp. Gặp ông, tôi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông miền Tây chân chất, hiền hậu, dễ mến và hiếu khách. Ông tiếp tôi bằng một ly café đá – thứ mà cách đây vài tháng ông không bao giờ dám động vào vì kiểu gì cũng sẽ bị đau quặn bụng, đi cầu.
Bệnh của ông bắt đầu từ những năm 1989. Triệu chứng điển hình là sau mỗi lần ăn nhậu là lại thấy nhâm nhẩm đau bụng và buồn đi ngoài. Nhưng lạ cái là, mỗi lần bị như thế, ông uống rượu vào là lại ngủ say và quên đi cơn đau. Chính điều này, cộng với khi đó vẫn còn có sức khỏe nên ông càng coi thường, cứ đau bụng là lại uống rượu. Đi khám theo chính sách của cán bộ thì bác sĩ nói “chắc đau bao tử và đại tràng do nhậu nhiều…”
Cho đến khoảng năm 1998, bệnh tình đột ngột chuyển biến nặng hơn. Không chỉ sau các bữa nhậu mà ngay cả ăn đồ ăn hàng ngày cũng có thể khiến ông đau quặn bụng, vùng trên rốn, trướng bụng. Người lúc nào cũng thấy bứt rứt, lo lắng. Hôm thì đi ngoài 4-5lần một ngày, lúc thì đến 1 tuần mới đi ngoài một lần. Lo lắng, nhân một lần sẵn tiện ông đưa người nhà lên Sài Gòn khám thận tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, ông nội soi dạ dày và được kết luận bị xung huyết dạ dày, kê thuốc về uống nhưng chỉ thấy đỡ khoảng 20%, cũng không có tiến triển gì nhiều … Chán nản, ông mặc kệ không làm gì nữa, chỉ kiêng khem các đồ sống, đồ tanh, đồ mỡ và chấp nhận sống chung với bệnh.
Ông Nguyễn Văn Tặng
“Bị bệnh gì, chết thì chết liền đi, chứ sống mà sao thấy tinh thần khổ sở, lúc nào cũng thấy bồn chồn, lo lắng, thì cũng chẳng muốn sống làm gì nữa…”- ông đã từng tuyệt vọng như thể. Cũng chính vì sống không ra sống như vậy nên năm 2008, ông quyết định lên Sài Gòn khám tổng thể lại một lần nữa như là niềm hy vọng cuối cùng. Sau rất nhiều các xét nghiệm và nội soi thì ông được kết luận bị Hội chứng ruột kích thích Hay còn gọi là Đại tràng co thắt, bác sĩ cho biết bệnh này rất khó hết, cứ xác định sống với nó cả đời. Đồng thời, cũng dặn dò thêm bệnh này quan trọng nhất là phải có tinh thần thoải mái, không lo nghĩ, đặc biệt phải ăn uống điều độ, không dùng đồ kích thích như rượu, bia, café, không ăn đồ sống… Cũng chính vì vậy mà ông Tặng luôn xác định sống chung cả đời với bệnh cho đến một ngày…
Vốn là người mê thể thao nên ông đặt báo Bóng đá định kỳ để theo dõi tin tức. Tình cờ, một lần đọc được một bài viết nói về những triệu chứng đau quặn bụng, bụng trướng căng, đi ngoài nhiều lần, hay hồi hộp, lo lắng, tim đập nhanh…giống y như những gì ông đang phải trải qua. Đặc biệt, bài báo có nhắc đến một sản phẩm dành riêng cho bệnh Hội chứng ruột kích thích và Đại tràng co thắt – đúng bệnh mà ông đang gặp phải. Không đắn đo thêm, ông quyết định mua thử 1 tháng về dùng và đây cũng chính là lúc cuộc đời ông thoát khỏi gánh nặng sau gần 30 năm khổ sở…
“Rõ ràng là TPCN mà lại tốt như “thần dược” ấy, uống 2 hộp đầu tiên đã thấy bụng dạ êm hẳn, ăn không còn bị khó tiêu và bụng cũng hết trướng căng luôn” – ông kể lại mà mắt vẫn ánh lên niềm vui sướng. Hết tháng đầu tiên thì thấy bệnh bớt đi 50%, đi ngoài cũng ổn định hơn. Tin tưởng, ông gọi điện về tổng đài 1800.1506 để được các chuyên gia tư vấn, thì được khuyên nên sử dụng đủ 3 tháng, đồng thời tuyệt đối kiêng khem các chất kích thích như rượu, bia, café… thì mới nhanh ổn định được. Hiện nay, sau khi sử dụng đủ 3 tháng thì ông cảm giác như đã khỏi hoàn toàn rồi. Nói đến đây ông cười sảng khoái cho biết “chú phải đi mua lại 1 loạt quần mới vì bụng hết trướng rồi nên không mặc vừa quần cũ nữa rồi, chuyện đi ngoài cũng ổn định, chỉ đi ngày 1 lần vào 1 giờ nhất định, tâm trạng lúc nào cũng thấy vui vẻ chứ không còn lo âu như trước… Trong gần 30 năm qua, chưa bao giờ chú thấy cuộc sống sung sướng như bây giờ”
Mừng cho niềm vui và cuộc sống viên mãn hiện nay của ông. Chia tay ông ra về, tôi không quên được cái nắm tay cùng lời nhắn nhủ “Sản phẩm tốt thế, cháu nhớ làm thế nào càng nhiều người biết đến càng tốt, để họ không phải khổ sở suốt nhiều năm như chú…”
Để tìm nơi mua sản phẩm chữa Hội chứng ruột kích thích, bạn có thể xem TẠI ĐÂY
Ngoài ra, bạn có thể gọi điện đến số điện thoại tư vấn miễn cước 1800.1506 để các dược sĩ tư vấn kỹ hơn về tình trạng bệnh của bạn.
Tràng Phục Linh Plus với các thành phần từ thảo dược tự nhiên với các tác dụng nổi bật
– Giảm nhanh các triệu chứng đau bụng, đi ngoài nhiều lần, trướng bụng sôi bụng, đi ngoài phân sống…
– Giảm các kích thích gây co thắt đại tràng.
- Tìm nhà thuốc bán sản phẩm ở gần chỗ bạn nhất, hãy click VÀO ĐÂY
- Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh
Xem video phỏng vấn chú Tặng:
Ngoài ra, bạn có thể gọi điện đến số điện thoại tư vấn miễn cước 1800.1506 để các dược sĩ tư vấn kỹ hơn về tình trạng bệnh của bạn.
Sản phẩm không phải là thuốc, không thể thay thế thuốc chữa bệnh
2 lý do để bạn chọn Tràng Phục Linh Plus:
Giảm nhanh rối loạn tiêu hóa
Tràng Phục Linh Plus chứa thảo dược dân tộc có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng chướng bụng, đầy hơi, đi ngoài phân nát, phân sống...
Giảm co thắt đại tràng hiệu quả
Đại tràng nhạy cảm là nguyên nhân dẫn đến đại tràng co thắt khó chữa, dễ tái phát. Hợp chất 5-HTP, lacton...giúp chặn đứng nguyên nhân gây co thắt đại tràng nhờ đó giúp người bệnh ăn ngủ tốt hơn, ngăn ngừa bệnh tái phát.
Mua ở nhà thuốc gần nhất:
Phản hồi từ người dùng Tràng Phục Linh Plus
-
Cô Nguyễn Minh Hà - Biên Hòa, Đồng Nai
Sau 6 tháng dùng Tràng Phục Linh Plus, bệnh tôi ổn định rồi. Ngày đi ngoài duy nhất 1 lần
-
Ông Đỗ Xuân Hưng - Củ Chi, TP HCM SĐT: 01688029127
Có Tràng Phục Linh Plus bụng dạ tôi nhẹ nhõm, ngày đi ngoài còn 1 lần như có phép lạ vậy!
Ý kiến của bạn

markdown:
**Đau quặn bụng, trướng bụng, muốn đi ngoài hẳn là những triệu chứng khó chịu về bệnh đai tràng mà các quý ông thường gặp phải sau mỗi lần tiếp khách và uống bia rượu. Nhưng đa phần họ đều đang coi thường, và nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường, kệ nó rồi sẽ hết… mà không lường trước được những hậu quả sau này gặp phải. Ông Nguyễn Văn Tặng tại số 242 ấp B, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, Đồng Tháp cũng đã từng coi thường như thể. Và ông phải trả giá bằng gần 30 năm khổ sở với căn bệnh đại tràng, cho đến một ngày…**
Ông Tặng năm nay 62 tuổi, Nguyên là chủ tịch và bí thư xã Phú Cường huyện Tam Nông, Đồng Tháp. Gặp ông, tôi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông miền Tây chân chất, hiền hậu, dễ mến và hiếu khách. Ông tiếp tôi bằng một ly café đá – thứ mà cách đây vài tháng ông không bao giờ dám động vào vì kiểu gì cũng sẽ bị đau quặn bụng, đi cầu.
Bệnh của ông bắt đầu từ những năm 1989. Triệu chứng điển hình là sau mỗi lần ăn nhậu là lại thấy nhâm nhẩm đau bụng và buồn đi ngoài. Nhưng lạ cái là, mỗi lần bị như thế, ông uống rượu vào là lại ngủ say và quên đi cơn đau. Chính điều này, cộng với khi đó vẫn còn có sức khỏe nên ông càng coi thường, cứ đau bụng là lại uống rượu. Đi khám theo chính sách của cán bộ thì bác sĩ nói “chắc đau bao tử và đại tràng do nhậu nhiều…”
Cho đến khoảng năm 1998, bệnh tình đột ngột chuyển biến nặng hơn. Không chỉ sau các bữa nhậu mà ngay cả ăn đồ ăn hàng ngày cũng có thể khiến ông đau quặn bụng, vùng trên rốn, trướng bụng. Người lúc nào cũng thấy bứt rứt, lo lắng. Hôm thì đi ngoài 4-5lần một ngày, lúc thì đến 1 tuần mới đi ngoài một lần. Lo lắng, nhân một lần sẵn tiện ông đưa người nhà lên Sài Gòn khám thận tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, ông nội soi dạ dày và được kết luận bị xung huyết dạ dày, kê thuốc về uống nhưng chỉ thấy đỡ khoảng 20%, cũng không có tiến triển gì nhiều … Chán nản, ông mặc kệ không làm gì nữa, chỉ kiêng khem các đồ sống, đồ tanh, đồ mỡ và chấp nhận sống chung với bệnh.
*Ông Nguyễn Văn Tặng*
“Bị bệnh gì, chết thì chết liền đi, chứ sống mà sao thấy tinh thần khổ sở, lúc nào cũng thấy bồn chồn, lo lắng, thì cũng chẳng muốn sống làm gì nữa…”- ông đã từng tuyệt vọng như thể. Cũng chính vì sống không ra sống như vậy nên năm 2008, ông quyết định lên Sài Gòn khám tổng thể lại một lần nữa như là niềm hy vọng cuối cùng. Sau rất nhiều các xét nghiệm và nội soi thì ông được kết luận bị Hội chứng ruột kích thích Hay còn gọi là Đại tràng co thắt, bác sĩ cho biết bệnh này rất khó hết, cứ xác định sống với nó cả đời. Đồng thời, cũng dặn dò thêm bệnh này quan trọng nhất là phải có tinh thần thoải mái, không lo nghĩ, đặc biệt phải ăn uống điều độ, không dùng đồ kích thích như rượu, bia, café, không ăn đồ sống… Cũng chính vì vậy mà ông Tặng luôn xác định sống chung cả đời với bệnh cho đến một ngày…
Vốn là người mê thể thao nên ông đặt báo Bóng đá định kỳ để theo dõi tin tức. Tình cờ, một lần đọc được một bài viết nói về những triệu chứng đau quặn bụng, bụng trướng căng, đi ngoài nhiều lần, hay hồi hộp, lo lắng, tim đập nhanh…giống y như những gì ông đang phải trải qua. Đặc biệt, bài báo có nhắc đến một sản phẩm dành riêng cho bệnh Hội chứng ruột kích thích và Đại tràng co thắt – đúng bệnh mà ông đang gặp phải. Không đắn đo thêm, ông quyết định mua thử 1 tháng về dùng và đây cũng chính là lúc cuộc đời ông thoát khỏi gánh nặng sau gần 30 năm khổ sở…
“Rõ ràng là TPCN mà lại tốt như “thần dược” ấy, uống 2 hộp đầu tiên đã thấy bụng dạ êm hẳn, ăn không còn bị khó tiêu và bụng cũng hết trướng căng luôn” – ông kể lại mà mắt vẫn ánh lên niềm vui sướng. Hết tháng đầu tiên thì thấy bệnh bớt đi 50%, đi ngoài cũng ổn định hơn. Tin tưởng, ông gọi điện về tổng đài
[1800.1506](tel:18001506) để được các chuyên gia tư vấn, thì được khuyên nên sử dụng đủ 3 tháng, đồng thời tuyệt đối kiêng khem các chất kích thích như rượu, bia, café… thì mới nhanh ổn định được. Hiện nay, sau khi sử dụng đủ 3 tháng thì ông cảm giác như đã khỏi hoàn toàn rồi. Nói đến đây ông cười sảng khoái cho biết “chú phải đi mua lại 1 loạt quần mới vì bụng hết trướng rồi nên không mặc vừa quần cũ nữa rồi, chuyện đi ngoài cũng ổn định, chỉ đi ngày 1 lần vào 1 giờ nhất định, tâm trạng lúc nào cũng thấy vui vẻ chứ không còn lo âu như trước… Trong gần 30 năm qua, chưa bao giờ chú thấy cuộc sống sung sướng như bây giờ”
Mừng cho niềm vui và cuộc sống viên mãn hiện nay của ông. Chia tay ông ra về, tôi không quên được cái nắm tay cùng lời nhắn nhủ “Sản phẩm tốt thế, cháu nhớ làm thế nào càng nhiều người biết đến càng tốt, để họ không phải khổ sở suốt nhiều năm như chú…”
Để tìm nơi mua sản phẩm chữa Hội chứng ruột kích thích, bạn có thể xem
[TẠI ĐÂY](https://trangphuclinh.vn/he-thong-phan-phoi-trang-phuc-linh-plus/)
Ngoài ra, bạn có thể gọi điện đến số điện thoại tư vấn miễn cước
**1800.1506** để các dược sĩ tư vấn kỹ hơn về tình trạng bệnh của bạn. ![Biết mẹo ‘bất hủ’ này, cả đời không lo đi ngoài sau nhậu nhẹt 2 Biết mẹo ‘bất hủ’ này, cả đời không lo đi ngoài sau nhậu nhẹt 2](https://trangphuclinh.vn/wp-content/uploads/2017__mn/06/plus.png.jpg)
![Biết mẹo ‘bất hủ’ này, cả đời không lo đi ngoài sau nhậu nhẹt 2 Biết mẹo ‘bất hủ’ này, cả đời không lo đi ngoài sau nhậu nhẹt 2](https://trangphuclinh.vn/wp-content/uploads/2017__std/06/plus.png.jpg)
**với các thành phần từ thảo dược tự nhiên với các tác dụng nổi bật** [Tràng Phục Linh Plus](http://trangphuclinh.vn/trang-phuc-linh-plus/)
– Giảm nhanh các triệu chứng
**đau bụng, đi ngoài nhiều lần**, trướng bụng sôi bụng, [đi ngoài phân sống](http://trangphuclinh.vn/di-ngoai-phan-song-keo-dai-322/)…
– Giảm các kích thích gây co thắt đại tràng.
- Tìm nhà thuốc bán sản phẩm ở gần chỗ bạn nhất, hãy click
[VÀO ĐÂY](https://trangphuclinh.vn/he-thong-phan-phoi-trang-phuc-linh-plus/)
- Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh
Xem video phỏng vấn chú Tặng:
Ngoài ra, bạn có thể gọi điện đến số điện thoại tư vấn miễn cước
[ để các dược sĩ tư vấn kỹ hơn về tình trạng bệnh của bạn. 1800.1506](tel:0418001506) *Sản phẩm không phải là thuốc, không thể thay thế thuốc chữa bệnh* [](https://trangphuclinh.vn/trang-phuc-linh-plus/) ![ plus](https://trangphuclinh.vn/wp-content/uploads/2018__mn/02/_trans_hop-plus-bo-y-te-cap-phep1.png.jpg)
![ plus](https://trangphuclinh.vn/wp-content/uploads/2018/02/_trans_hop-plus-bo-y-te-cap-phep1.png)
## 2 lý do để bạn chọn Tràng Phục Linh Plus:
### Giảm nhanh rối loạn tiêu hóa
Tràng Phục Linh Plus chứa thảo dược dân tộc có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng chướng bụng, đầy hơi, đi ngoài phân nát, phân sống...
### Giảm co thắt đại tràng hiệu quả
Đại tràng nhạy cảm là nguyên nhân dẫn đến đại tràng co thắt khó chữa, dễ tái phát. Hợp chất 5-HTP, lacton...giúp chặn đứng nguyên nhân gây co thắt đại tràng nhờ đó giúp người bệnh ăn ngủ tốt hơn, ngăn ngừa bệnh tái phát.
**Mua ở nhà thuốc gần nhất: ** ![](https://trangphuclinh.vn/wp-content/uploads/2017__mn/09/sp21.jpg)
![](https://trangphuclinh.vn/wp-content/uploads/2017__std/09/sp21.jpg)
## Phản hồi từ người dùng Tràng Phục Linh Plus
-
[Cô Nguyễn Minh Hà - Biên Hòa, Đồng Nai](https://trangphuclinh.vn/thoat-khoi-benh-dai-trang-sau-3-thang-nho-nguoi-hang-xom-tot-bung-12591/)
Sau 6 tháng dùng Tràng Phục Linh Plus, bệnh tôi ổn định rồi. Ngày đi ngoài duy nhất 1 lần
-
[Ông Đỗ Xuân Hưng - Củ Chi, TP HCM SĐT: 01688029127](https://trangphuclinh.vn/viem-dai-trang-khien-gia-dinh-toi-kiet-que-2-4485/)
Có Tràng Phục Linh Plus bụng dạ tôi nhẹ nhõm, ngày đi ngoài còn 1 lần như có phép lạ vậy!
## Ý kiến của bạn Hủy trả lời

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Server: nginx

Cache-Control: max-age=3, must-revalidate

WP-Super-Cache: Served supercache file from PHP

X-Powered-By: EasyEngine 3.7.4


text:
Bản quyền của Vietravel ® 2016. Bảo lưu mọi quyền. Ghi rõ nguồn "www.travel.com.vn" ® khi sử dụng lại thông tin từ website này
Số GPKD: 0300465937 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/09/2010
Giấy phép số: 239/GP-TTĐT do Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử cấp ngày 31/12/2008

Cache-Control: private


text:
Lí do không ngờ khiến chồng chán vợ đẹp, mê mẩn cô thư ký kém sắc
Chiến ôm nàng thư ký vào lòng thủ thỉ: “Anh nhớ em, anh nghĩ là anh đã yêu em rồi!”. Dung kinh ngạc không nói nên lời…
Vợ chồng Chiến và Hoa thường được mệnh danh là “trai tài gái sắc”. Chiến thành đạt nên lấy được vợ xinh đẹp như Hoa cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên có một điều khiến Chiến cảm thấy chưa thỏa mãn đó là vợ anh chẳng khác gì… bình hoa di động. Chuyện bếp núc trong nhà vốn đã lóng ngóng, Hoa lại càng không thể cùng Chiến đi tiếp đãi đối tác giúp mở rộng làm ăn. Đó là lý do khiến Chiến nhiều lần đem vợ so sánh với Dung – thư ký riêng của anh.
Dung có ngoại hình bình thường chứ không xinh đẹp sắc sảo như Hoa. Dung giỏi chuyên môn một đằng. Đến khi tiếp các đối tác, cô cũng là lựa chọn hàng đầu mà Chiến nghĩ đến. Không dưới một lần đối tác của Chiến khen Dung nói chuyện thông minh, cư xử khéo léo, điều đó khiến Chiến thấy tự hào vô cùng.
Trưa hôm ấy, khi Chiến đang chuẩn bị đi ăn trưa thì thấy nàng thư ký riêng đang ăn ngon lành phần cơm hộp được trang trí bắt mắt. Dung thấy sếp cứ nhìn hộp cơm của mình nên mỉm cười mời: “Anh ăn thử xem có ngon không ạ? Cơm hộp này em tự làm nên anh yên tâm!”.
Mùi thơm hấp dẫn của thức ăn khiến Chiến thấy bụng đói cồn cào, anh gắp đồ ăn thử rồi tấm tắc khen: “Ngon lắm, anh không ngờ em nấu ngon đến vậy!”. Nghĩ đến cô vợ “bình hoa di động” chỉ biết mỗi làm đẹp của mình, Chiến thở dài thườn thượt. Giá như Hoa bằng một góc của Dung thì thật may mắn.
Dung thấy sếp ăn ngon lành thì dè dặt: “Nếu anh muốn thì mỗi ngày em sẽ làm thêm một phần cơm hộp rồi đem đến công ty cho anh”. Chiến ngần ngừ. Dù sao anh cũng là người đã có vợ. Chuyện này mà bị đồn đại trong công ty thì không hay lắm. Anh đáp: “Như vậy làm phiền em quá, anh ăn cơm tiệm là được rồi!”.
Ảnh minh họa
Ngày hôm sau, Dung đến chỗ làm với 2 hộp cơm xinh xắn. Dù sếp từ chối nhưng cô vẫn muốn làm cho anh. Dung trấn an Chiến: “Anh yên tâm, chuyện này chỉ có anh và em biết thôi!”. Chiến nhìn hộp cơm mà thấy ấm lòng, Hoa chưa bao giờ gọi điện hỏi anh ăn uống thế nào chứ đừng nói là làm cơm hộp cho chồng mang theo. Trong một giây phút ngắn ngủi, Chiến thầm ước vợ mình là Dung chứ không phải Hoa.
Tối hôm ấy về nhà, Chiến ngẫm nghĩ rồi ướm hỏi vợ: “Anh chán ăn cơm tiệm lắm rồi, em có thể làm cơm hộp để anh mang đến công ty không?”. Hoa tròn xoe mắt rồi cười khúc khích: “Anh biết em nấu ăn không ngon mà. Hơn nữa, mình có tiền thì anh cứ ra tiệm ăn là được rồi, cần gì phải rườm rà như vậy!”. Chiến tặc lưỡi, vốn đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn muốn hỏi. Anh mong chờ sự thay đổi từ vợ. Nhưng có vẻ như anh đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào cô.
Kể từ ngày hôm ấy, Chiến không bao giờ nhắc đến chuyện cơm hộp với vợ nữa, bởi đã có nàng thư ký sẵn lòng làm cơm hộp mỗi ngày cho anh. Trưa nào cũng được ăn những thức ăn ngon lành, sạch sẽ khiến Chiến cảm thấy hạnh phúc. Những gì vợ anh không thể làm đều đã có Dung tự nguyện làm giúp anh. Vì muốn thể hiện sự cảm kích, Chiến đã quyết định nâng lương thưởng cho cô. Dần dần, Chiến nhận ra tình cảm khác lạ của mình dành cho nàng thư ký.
Trong một lần nhậu say, Chiến không muốn về nhà nên bấm số gọi Dung: “Bây giờ, em có thể đến gặp anh được không?”. 10 phút sau, Dung đã xuất hiện trước mặt Chiến. Cô ngạc nhiên hỏi: “Tại sao anh lại uống đến say như vậy?”.
Chiến ôm Dung vào lòng thủ thỉ: “Anh nhớ em, anh nghĩ là anh đã yêu em rồi!”. Dung kinh ngạc không nói nên lời. Quan trọng nhất đó là cô cũng có tình cảm với sếp. Dung biết Chiến đã có vợ nên nếu bây giờ cô chấp nhận tình yêu của anh, cô sẽ trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác.
Dung run rẩy thoát khỏi vòng tay ôm của Chiến, cô thẳng thừng bảo: “Xin lỗi anh, em không thể đáp lại tình cảm của anh. Em chỉ xem anh là sếp của em, ngoài ra không có bất cứ tình cảm nào khác!”. Mặc dù đang say nhưng Chiến vẫn còn chút tỉnh táo, anh lắc đầu: “Em nói dối, anh cảm nhận được tình cảm của em trong mỗi hộp cơm em làm cho anh, chỉ cần em muốn thì anh sẽ ly hôn vợ để cưới em!”. Dung khóc lóc van xin: “Anh không nên làm vậy, nếu không em sẽ mang tội phá hoại gia đình người khác. Hãy coi như em là cơn mưa rào lướt qua cuộc đời anh, rồi anh sẽ quên em!”
Sáng hôm sau, Chiến bước vào văn phòng thì đã thấy đơn xin nghỉ việc của Dung đặt trên bàn, bên cạnh đó là một hộp cơm và mẩu giấy nắn được ghi nắn nót: “Đây là hộp cơm cuối cùng em có thể làm cho anh, xin lỗi anh!”.
Chiến mở nắp hộp cơm, hương thơm ngào ngạt của thức ăn tỏa ra nhưng lòng anh lại thấy lạnh lẽo. Chiến ước gì có thể gặp được Dung sớm hơn. Anh hối hận vì đã lấy vợ quá sớm. Khi đó Chiến chỉ nghĩ Hoa xinh đẹp thì sẽ phù hợp để đứng bên cạnh anh. Giờ thì Chiến đã hiểu người vợ anh cần phải là một người như Dung – người cho anh cảm giác được chăm sóc, yêu thương như một người đàn ông đã có gia đình đúng nghĩa.
- Từ khóa
ngoại tình
-
-
Chờ vợ ngủ say, chồng lén lút chịch xã giao với người giúp việc
-
Bỏ đi 3 năm, vợ quay về và cái kết bất ngờ
-
Chồng đi công tác xa tôi trót ngoại tình với sếp
Tin hot trong ngày
- Cú ngã định mệnh – Phần 36
- “Hóa đá” khi phát hiện cô bạn thân “áo lót cũng mặc chung” lén lút dùng trộm cả… bạn trai mình
- Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 23
- Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 22
- Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 21

markdown:
# Lí do không ngờ khiến chồng chán vợ đẹp, mê mẩn cô thư ký kém sắc
**Chiến ôm nàng thư ký vào lòng thủ thỉ: “Anh nhớ em, anh nghĩ là anh đã yêu em rồi!”. Dung kinh ngạc không nói nên lời…**
Vợ chồng Chiến và Hoa thường được mệnh danh là “trai tài gái sắc”. Chiến thành đạt nên lấy được vợ xinh đẹp như Hoa cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên có một điều khiến Chiến cảm thấy chưa thỏa mãn đó là vợ anh chẳng khác gì… bình hoa di động. Chuyện bếp núc trong nhà vốn đã lóng ngóng, Hoa lại càng không thể cùng Chiến đi tiếp đãi đối tác giúp mở rộng làm ăn. Đó là lý do khiến Chiến nhiều lần đem vợ so sánh với Dung – thư ký riêng của anh.
Dung có ngoại hình bình thường chứ không xinh đẹp sắc sảo như Hoa. Dung giỏi chuyên môn một đằng. Đến khi tiếp các đối tác, cô cũng là lựa chọn hàng đầu mà Chiến nghĩ đến. Không dưới một lần đối tác của Chiến khen Dung nói chuyện thông minh, cư xử khéo léo, điều đó khiến Chiến thấy tự hào vô cùng.
Trưa hôm ấy, khi Chiến đang chuẩn bị đi ăn trưa thì thấy nàng thư ký riêng đang ăn ngon lành phần cơm hộp được trang trí bắt mắt. Dung thấy sếp cứ nhìn hộp cơm của mình nên mỉm cười mời: “Anh ăn thử xem có ngon không ạ? Cơm hộp này em tự làm nên anh yên tâm!”.
Mùi thơm hấp dẫn của thức ăn khiến Chiến thấy bụng đói cồn cào, anh gắp đồ ăn thử rồi tấm tắc khen: “Ngon lắm, anh không ngờ em nấu ngon đến vậy!”. Nghĩ đến cô vợ “bình hoa di động” chỉ biết mỗi
[làm đẹp](http://lamdeppro.com) của mình, Chiến thở dài thườn thượt. Giá như Hoa bằng một góc của Dung thì thật may mắn.
Dung thấy sếp ăn ngon lành thì dè dặt: “Nếu anh muốn thì mỗi ngày em sẽ làm thêm một phần cơm hộp rồi đem đến công ty cho anh”. Chiến ngần ngừ. Dù sao anh cũng là người đã có vợ. Chuyện này mà bị đồn đại trong công ty thì không hay lắm. Anh đáp: “Như vậy làm phiền em quá, anh ăn cơm tiệm là được rồi!”.
*Ảnh minh họa*
Ngày hôm sau, Dung đến chỗ làm với 2 hộp cơm xinh xắn. Dù sếp từ chối nhưng cô vẫn muốn làm cho anh. Dung trấn an Chiến: “Anh yên tâm, chuyện này chỉ có anh và em biết thôi!”. Chiến nhìn hộp cơm mà thấy ấm lòng, Hoa chưa bao giờ gọi điện hỏi anh ăn uống thế nào chứ đừng nói là làm cơm hộp cho chồng mang theo. Trong một giây phút ngắn ngủi, Chiến thầm ước vợ mình là Dung chứ không phải Hoa.
Tối hôm ấy về nhà, Chiến ngẫm nghĩ rồi ướm hỏi vợ: “Anh chán ăn cơm tiệm lắm rồi, em có thể làm cơm hộp để anh mang đến công ty không?”. Hoa tròn xoe mắt rồi cười khúc khích: “Anh biết em nấu ăn không ngon mà. Hơn nữa, mình có tiền thì anh cứ ra tiệm ăn là được rồi, cần gì phải rườm rà như vậy!”. Chiến tặc lưỡi, vốn đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn muốn hỏi. Anh mong chờ sự thay đổi từ vợ. Nhưng có vẻ như anh đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào cô.
Kể từ ngày hôm ấy, Chiến không bao giờ nhắc đến chuyện cơm hộp với vợ nữa, bởi đã có nàng thư ký sẵn lòng làm cơm hộp mỗi ngày cho anh. Trưa nào cũng được ăn những thức ăn ngon lành, sạch sẽ khiến Chiến cảm thấy hạnh phúc. Những gì vợ anh không thể làm đều đã có Dung tự nguyện làm giúp anh. Vì muốn thể hiện sự cảm kích, Chiến đã quyết định nâng lương thưởng cho cô. Dần dần, Chiến nhận ra tình cảm khác lạ của mình dành cho nàng thư ký.
Trong một lần nhậu say, Chiến không muốn về nhà nên bấm số gọi Dung: “Bây giờ, em có thể đến gặp anh được không?”. 10 phút sau, Dung đã xuất hiện trước mặt Chiến. Cô ngạc nhiên hỏi: “Tại sao anh lại uống đến say như vậy?”.
Chiến ôm Dung vào lòng thủ thỉ: “Anh nhớ em, anh nghĩ là anh đã yêu em rồi!”. Dung kinh ngạc không nói nên lời. Quan trọng nhất đó là cô cũng có tình cảm với sếp. Dung biết Chiến đã có vợ nên nếu bây giờ cô chấp nhận
[tình yêu](http://blogtin.net/tam-su/tinh-yeu) của anh, cô sẽ trở thành kẻ thứ ba phá hoại [gia đình](http://blogtin.net/tam-su/hon-nhan-va-gia-dinh) người khác.
Dung run rẩy thoát khỏi vòng tay ôm của Chiến, cô thẳng thừng bảo: “Xin lỗi anh, em không thể đáp lại tình cảm của anh. Em chỉ xem anh là sếp của em, ngoài ra không có bất cứ tình cảm nào khác!”. Mặc dù đang say nhưng Chiến vẫn còn chút tỉnh táo, anh lắc đầu: “Em nói dối, anh cảm nhận được tình cảm của em trong mỗi hộp cơm em làm cho anh, chỉ cần em muốn thì anh sẽ ly hôn vợ để cưới em!”. Dung khóc lóc van xin: “Anh không nên làm vậy, nếu không em sẽ mang tội phá hoại gia đình người khác. Hãy coi như em là cơn mưa rào lướt qua cuộc đời anh, rồi anh sẽ quên em!”
Sáng hôm sau, Chiến bước vào văn phòng thì đã thấy đơn xin nghỉ việc của Dung đặt trên bàn, bên cạnh đó là một hộp cơm và mẩu giấy nắn được ghi nắn nót: “Đây là hộp cơm cuối cùng em có thể làm cho anh, xin lỗi anh!”.
Chiến mở nắp hộp cơm, hương thơm ngào ngạt của thức ăn tỏa ra nhưng lòng anh lại thấy lạnh lẽo. Chiến ước gì có thể gặp được Dung sớm hơn. Anh hối hận vì đã lấy vợ quá sớm. Khi đó Chiến chỉ nghĩ Hoa xinh đẹp thì sẽ phù hợp để đứng bên cạnh anh. Giờ thì Chiến đã hiểu người vợ anh cần phải là một người như Dung – người cho anh cảm giác được chăm sóc, yêu thương như một người đàn ông đã có gia đình đúng nghĩa.
**Tìm kiếm nâng cao:**
- Từ khóa
**ngoại tình**
-
-
[Chờ vợ ngủ say, chồng lén lút chịch xã giao với người giúp việc](https://truyennganmoingay.com/blog-tam-su/tam-su-hon-nhan/cho-vo-ngu-say-chong-len-lut-chich-xa-giao-voi-nguoi-giup-viec.html)
-
[Bỏ đi 3 năm, vợ quay về và cái kết bất ngờ](https://truyennganmoingay.com/blog-tam-su/truyen-ngoai-tinh/bo-di-3-nam-vo-quay-ve-va-cai-ket-bat-ngo.html)
-
[Chồng đi công tác xa tôi trót ngoại tình với sếp](https://truyennganmoingay.com/blog-tam-su/truyen-ngoai-tinh/chong-di-cong-tac-xa-toi-trot-ngoai-tinh-voi-sep.html) [» Bồ ngày càng xấu, còn vợ lại trẻ như gái 20 và nỗi ân hận ngày gặp lại…](https://truyennganmoingay.com/blog-tam-su/truyen-ngoai-tinh/bo-ngay-cang-xau-con-vo-lai-tre-nhu-gai-20-va-noi-an-han-ngay-gap-lai.html) [» Lên giường với người lạ](https://truyennganmoingay.com/blog-tam-su/tam-su-hon-nhan/len-giuong-voi-nguoi-la.html) [» Phút yếu lòng của người đàn bà và nỗi nhục ngoại tình](https://truyennganmoingay.com/blog-tam-su/truyen-ngoai-tinh/phut-yeu-long-cua-nguoi-dan-ba-va-noi-nhuc-ngoai-tinh.html)
### Tin hot trong ngày
-
[Cú ngã định mệnh – Phần 36](https://truyennganmoingay.com/blog-truyen-hay/truyen-ngon-tinh/cu-nga-dinh-menh-phan-36.html)
-
[“Hóa đá” khi phát hiện cô bạn thân “áo lót cũng mặc chung” lén lút dùng trộm cả… bạn trai mình](https://truyennganmoingay.com/blog-tam-su/tam-su-tinh-yeu/hoa-da-khi-phat-hien-co-ban-than-ao-lot-cung-mac-chung-len-lut-dung-trom-ca-ban-trai-minh.html)
-
[Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 23](https://truyennganmoingay.com/blog-truyen-hay/truyen-ngon-tinh/em-co-dam-ky-don-khong-hay-ky-no-truoc-khi-dua-cho-anh-phan-23.html)
-
[Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 22](https://truyennganmoingay.com/blog-truyen-hay/truyen-ngon-tinh/em-co-dam-ky-don-khong-hay-ky-no-truoc-khi-dua-cho-anh-phan-22.html)
-
[Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 21](https://truyennganmoingay.com/blog-truyen-hay/truyen-ngon-tinh/em-co-dam-ky-don-khong-hay-ky-no-truoc-khi-dua-cho-anh-phan-21.html)

Server: cloudflare

Set-Cookie: __cfduid=d4405905f6b365424cc9fc0f26ded5a551521505155; expires=Wed, 20-Mar-19 00:19:15 GMT; path=/; domain=.truyennganmoingay.com; HttpOnly


text:
demanding
Tiếng Anh[sửa]
Cách phát âm[sửa]
Động từ[sửa]
demanding
Chia động từ[sửa]
demand
- Cách chia động từ cổ.
- Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.
Tính từ[sửa]
demanding /dɪ.ˈmæn.diɳ/
Tham khảo[sửa]
- Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)

markdown:
# demanding
## Tiếng Anh[
[sửa](/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:-eng-&action=edit§ion=T-1)]
### Cách phát âm[
[sửa](/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:-pron-&action=edit§ion=T-1)]
### Động từ[
[sửa](/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:-verb-&action=edit§ion=T-1)] **demanding**
#### Chia động từ[
[sửa](/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:-forms-&action=edit§ion=T-1)]
demand
|Dạng không chỉ ngôi|
|Động từ
|[demand](/wiki/demand) [Phân từ](/wiki/ph%C3%A2n_t%E1%BB%AB) [hiện tại](/wiki/hi%E1%BB%87n_t%E1%BA%A1i) [demanding] [quá khứ](/wiki/qu%C3%A1_kh%E1%BB%A9) [demanded](/wiki/demanded) [Lối trình bày](/wiki/l%E1%BB%91i_tr%C3%ACnh_b%C3%A0y) [demand](/wiki/demand) [demand](/wiki/demand)hoặc [demandest](/w/index.php?title=demandest&action=edit&redlink=1)¹ [demands](/wiki/demands)hoặc [demandeth](/w/index.php?title=demandeth&action=edit&redlink=1)¹ [demand](/wiki/demand) [demand](/wiki/demand) [demand](/wiki/demand) [demanded](/wiki/demanded) [demanded](/wiki/demanded)hoặc [demandedst](/w/index.php?title=demandedst&action=edit&redlink=1)¹ [demanded](/wiki/demanded) [demanded](/wiki/demanded) [demanded](/wiki/demanded) [demanded](/wiki/demanded) [Tương lai](/wiki/t%C6%B0%C6%A1ng_lai) [will](/wiki/will)/ [shall](/wiki/shall)² [demand](/wiki/demand) [demand](/wiki/demand)hoặc [wilt](/wiki/wilt)/ [shalt](/wiki/shalt)¹ [demand](/wiki/demand) [demand](/wiki/demand) [demand](/wiki/demand) [demand](/wiki/demand) [demand](/wiki/demand) [Lối cầu khẩn](/wiki/l%E1%BB%91i_c%E1%BA%A7u_kh%E1%BA%A9n) [demand](/wiki/demand) [demand](/wiki/demand)hoặc [demandest](/w/index.php?title=demandest&action=edit&redlink=1)¹ [demand](/wiki/demand) [demand](/wiki/demand) [demand](/wiki/demand) [demand](/wiki/demand) [demanded](/wiki/demanded) [demanded](/wiki/demanded) [demanded](/wiki/demanded) [demanded](/wiki/demanded) [demanded](/wiki/demanded) [demanded](/wiki/demanded) [were](/wiki/were)to [demand](/wiki/demand)hoặc [should](/wiki/should) [demand](/wiki/demand) [demand](/wiki/demand)hoặc should [demand](/wiki/demand) [demand](/wiki/demand)hoặc should [demand](/wiki/demand) [demand](/wiki/demand)hoặc should [demand](/wiki/demand) [demand](/wiki/demand)hoặc should [demand](/wiki/demand) [demand](/wiki/demand)hoặc should [demand](/wiki/demand) [Lối mệnh lệnh](/wiki/l%E1%BB%91i_m%E1%BB%87nh_l%E1%BB%87nh) [demand](/wiki/demand) [demand](/wiki/demand) [demand](/wiki/demand)
- Cách chia động từ cổ.
- Thường nói
*will*; chỉ nói *shall*để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói *shall*và chỉ nói *will*để nhấn mạnh.
### Tính từ[
[sửa](/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:-adj-&action=edit§ion=T-1)] **demanding** [/dɪ.ˈmæn.diɳ/](/wiki/Wiktionary:IPA)
### Tham khảo[
[sửa](/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:-ref-&action=edit§ion=T-1)]
- Hồ Ngọc Đức,
[Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí](http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/)( [chi tiết](/wiki/Wiktionary:Ngu%E1%BB%93n_g%E1%BB%91c/FVDP))

P3P: CP="This is not a P3P policy! See https://vi.wiktionary.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:CentralAutoLogin/P3P for more info."

X-Cache-Status: miss

Set-Cookie: GeoIP=US:VA:Ashburn:39.09:-77.65:v4; Path=/; secure; Domain=.wiktionary.org

X-Cache: cp1055 miss, cp1053 miss

Via: 1.1 varnish (Varnish/5.1), 1.1 varnish (Varnish/5.1)

Accept-Ranges: bytes

X-UA-Compatible: IE=Edge

Cache-Control: private, s-maxage=0, max-age=0, must-revalidate

Vary: Accept-Encoding,Cookie,Authorization

Content-Language: vi

Link: </static/images/project-logos/viwiktionary.png>;rel=preload;as=image;media=not all and (min-resolution: 1.5dppx),</static/images/project-logos/viwiktionary-1.5x.png>;rel=preload;as=image;media=(min-resolution: 1.5dppx) and (max-resolution: 1.999999dppx),</static/images/project-logos/viwiktionary-2x.png>;rel=preload;as=image;media=(min-resolution: 2dppx)