text:
Thiết kế lưới điện Chương 3
Chia sẻ: Mr Yo Ko | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22
lượt xem 91
download
Thiết kế lưới điện Chương 3
Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG III CHỌN PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ VỀ KINH TẾ KỸ THUẬT Nguyên tắc chủ yếu của công tác thiết kế là tìm ra phương án tối ưu nhất hợp lý nhất để cung cấp điện năng kinh tế với chất lượng tốt và độ tin cậy cao . Để đạt được mục đích đó trước tiên ta phải lựa chọn sơ đồ cung cấp điện phù hợp bằng cách tiến hành tính toán lựa chọn điện áp làm việc , tiết diện dây dẫn , các thông số kỹ thuật , kinh tế . Sau...
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Thiết kế lưới điện Chương 3
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG III CHỌN PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ VỀ KINH TẾ KỸ THUẬT Nguyên tắc chủ yếu của công tác thiết kế là tìm ra phương án tối ưu nhất hợp lý nhất để cung cấp điện năng kinh tế với chất lượng tốt và độ tin cậy cao . Để đạt được mục đích đó trước tiên ta phải lựa chọn sơ đồ cung cấp điện phù hợp bằng cách tiến hành tính toán lựa chọn điện áp làm việc , tiết diện dây dẫn , các thông số kỹ thuật , kinh tế . Sau đây là một số phương án đi dây . 3. 1 SƠ ĐỒ ĐI DÂY 3. 1. 1 Phương án 1 3. 1. 2 Phương án 2 --------------------------------------------- 9 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3. 1. 3 Phương án 3 3. 1. 4 Phương án 4 --------------------------------------------- 10 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 16 PT2 PT5 15 PT4 PT1 14 13 12 11 PT3 10 9 8 NMĐ HT 7 6 5 PT6 4 3 PT7 2 1 0 PT8 PT9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3. 1. 5 Phương án 5 --------------------------------------------- 11 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3. 2 LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ VỀ KỸ THUẬT Ta tiến hành lựa chọn các phương án theo các tiêu chuẩn sau A . Chọn điện áp định mức của mạng điện : Trong thiết kế hệ thống điện , việc lựa chọn điện áp tối ưu cho đường dây tải điện là rất quan trọng . Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính kinh tế và tính kỹ thuật của mạng điện . Ứng với mỗi công suất phụ tải và độ dài tải điện khác nhau cần có cấp điện áp tải điện tương ứng cho hiệu quả kinh tế cao nhất . Nếu cùng độ dài thì giá thành đường dây, chi phí vận hành và tổn thất điện năng phụ thuộc vào điện áp và dòng điện. Nếu công suất truyền tải không đổi thì khi điện áp cao, dòng điện sẽ nhỏ và ngược lại. Nếu điện áp cao thì dòng điện nhỏ sẽ được lợi về dây dẫn nhưng xà, sứ cách điện phải lớn và ngược lại nếu điện áp nhỏ thì dòng điện sẽ lớn thì được lợi về cách điện, cột xà nhỏ nhưng chi phí cho dây dẫn sẽ cao hơn. Từ đó ta thấy có một cấp điện áp tối ưu cho mỗi công suất tải S và độ dài tải điện L. Công thức kinh nghiệm để chọn điện áp vận hành cho mạng điện. U i = 4,34 li + 16Pi (KV) Trong đó : Ui - điện áp định mức chọn cho mạch thứ i (KV). li - khoảng cách từ nguồn điện đến phụ tải thứ i (Km). Pi - công suất lớn nhất của phụ tải thứ i (MW). B . Chọn tiết diện của dây dẫn F i : Để so sánh các phương án về mặt kỹ thuật ta cần phải tiến hành theo các nội dung sau: + Lựa chọn loại dây dẫn. + Chọn tiết diện dây dẫn. Với các ràng buộc kỹ thuật phải tuân theo khi lựa chọn tiết diện dây dẫn, nếu không lưới điện sẽ không hoạt động được đó là: + Dòng điện lớn nhất cho phép theo điều kiện phát nóng trong chế độ làm việc bình thường và sự cố. --------------------------------------------- 12 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- + Tổn thất điện áp lớn nhất cho phép trong lưới điện. + Độ bền cơ học của đường dây trên không. + Tổn thất điện năng do vầng quang điện đối với đường dây trên không. + Điều kiện phát nóng khi ngắn mạch đối với đường dây cáp. Nguyên tắc chung để lựa chọn tiết diện dây dẫn là : Trong các tiết diện dây dẫn thỏa mãn điều kiện kỹ thuật, chọn dây dẫn cho hiệu quả kinh tế cao nhất. Đối với các loại lưới điện, nguyên tắc trên được áp dụng khác nhau. Dự kiến dùng loại dây nhôm lõi thép ( AC ) đặt trên không với khoảng cách trung bình hình học Dtb = 5 m . Thời gian sử dụng công suất cực đại là Tmax=4500h . Điện áp cao và công suất truyền tải lớn nên tiết diện dây được chọn theo điều kiện mật độ dòng điện kinh tế sau đó kiểm tra lại điều kiện phát nóng, tổn thất điện áp lúc bình thường cũng như khi sự cố, điều kiện độ bền cơ, tổn thất vầng quang. Với điện áp U ≥ 110kv, tiết diện dây dẫn cần chọn có F ≥ 70 mm2 , để tránh tổn thất vầng quang trong điều kiện làm việc bình thường. Để chọn tiết diện thì dựa vào biểu thức : I max Fkt = J kt Trong đó : Fkt - tiết diện tính toán của dây dẫn (mm2) . Jkt - mật độ dòng điện kinh tế (A/mm2) . Dựa vào thời gian sử dụng công suất lớn nhất Tln=4500h và loại dây đã dự kiến (AC) tra bảng ta được : Jkt = 1,1(A/mm2). Imax - Giá trị lớn nhất của dòng điện chạy trên đường dây (A). 2 2 S i max Pi max + Qi max I max = = .103 n 3.U n 3.U Với : Simax- công suất chạy trên đường dây ở chế độ phụ tải max ( MVA ). --------------------------------------------- 13 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- n- số mạch trên một đường dây. Uđm-điện áp định mức của mạng(110KV). C . Kiểm tra sự phát nóng của dây dẫn khi gặp sư cố nặng nề nhất : ISC < k.ICP Trong đó : ICP : tra trong bảng dựa vào tiết diện Fi đã chọn trước đó . ISC: Là dòng điện sự cố trên đoạn đường dây xảy ra sự cố. k : là hệ số hiệu chỉnh dòng điện cho phép khi nhiệt độ môi trường thay đổi so với điều kiện tính toán , ở đây ta giả thiết dây dẫn chọn đã được nhiệt đới hóa theo điều kiện khí hậu nước ta (k = 1) . Ngoài ra các dây dẫn được chọn phải thỏa mãn điều kiện: Độ bền cơ học : đường dây 110 kV Fmin ≥ 34 mm2 Tổn thất vầng quang : đường dây 110 kV Fmin ≥ 70 mm2. D . Tổn thất điện áp lúc vận hành bình thường và lúc sự cố : Với điện áp danh định của mạng điện là 110KV ta có thể bỏ qua thành phần ngang của điện áp giáng .Tổn thất điện áp trên các lộ được xác định theo biểu thức: ΔUi% = ∑ P R + ∑Q X i i i i .100 (3.2C) 2 n.U Trong đó ΣPi : tổng công suất truyền trên đường dây thứ i, ΣQi : tổng công suất phản kháng truyền trên đường dây i, Ri : điện trở tác dụng của đoạn dây i, Xi : điện dẫn phản kháng của đoạn i. n : Số mạch trên một đường dây. Tính tổn thất điện áp khi xảy ra sự cố : Sự cố nguy hiểm nhất là khi đứt 1 dây (đối với mạch liên thông thì sự cố nặng nề nhất là khi đứt dây gần nguồn cung cấp hơn). Khi đó mạch chỉ còn lại một lộ dây nên R và X sẽ thay đổi. --------------------------------------------- 14 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Điều kiện để phương án được chấp nhận : Do các phụ tải đều là hộ loại I , và yêu cầu điều chỉnh điện áp khác thường nghĩa là phải dùng máy biến áp điều áp dưới tải nên tổn thất điện áp cho phép như sau : ⎧ ΔU % bt max = (10 − 15) % ⎪ ⎨ ⎪ ΔU % sc max = (10 − 20) % ⎩ Sau đây là số liệu tính toán cụ thể từng phương án 3. 2. 1 PHƯƠNG ÁN 1 A . Sơ đồ đi dây : 16 PT2 PT5 15 PT1 PT4 14 13 12 11 PT3 10 9 8 NMĐ HT 7 6 5 PT6 4 3 PT7 2 1 0 PT8 PT9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B . Điện áp vận hành lưới : P Q L U MW MVAR km KV HT_1 30 17,80 76,16 102,35 HT_2 25 15,49 90,55 96,12 HT_7 38 19,47 55,90 111,83 HT_8 40 19,37 71,59 115,77 HT_3 61 31,23 50,62 139,00 NM_3 23 11,76 60,42 89,75 NM_4 34 18,35 70,58 107,59 NM_5 28 15,87 87,32 100,41 NM_6 35 16,95 42,43 106,52 NM_9 32 16,39 75,17 105,17 --------------------------------------------- 15 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Từ bảng ta chọn điện áp định mức vận hành cho toàn mạng là Uđm = 110(KV). C . Lựa chọn tiết diện dây dẫn : S L I max Ftt Isc MVA km A mm2 A HT_1 34,88 76,16 91,55 83,22 183,09 HT_2 29,41 90,55 77,19 70,17 154,37 HT_7 42,70 55,90 112,05 101,86 224,10 HT_8 44,44 71,59 116,64 106,03 233,27 HT_3 68,48 50,62 179,72 163,38 359,44 NM_3 25,79 60,42 67,67 61,52 135,34 NM_4 38,64 70,58 101,39 92,18 202,79 NM_5 32,18 87,32 84,46 76,78 168,92 NM_6 38,89 42,43 102,06 92,78 204,11 NM_9 35,96 75,17 188,72 171,56 377,43 Tra số liệu bảng 1.2 trang 196-197 _ Nguyễn Văn Đạm Mạng lưới điện , NXBKHKT, Hà Nội 2002. Ta có bảng (Với R = r0 . l , X = x0 . l ) : Dây L I cp r0 x0 R X n dẫn km A Ω /km Ω /km Ω Ω HT_1 76,16 2 AC-95 330 0,33 0,429 25,13 32,67 HT_2 90,55 2 AC-70 265 0,46 0,440 41,65 39,84 HT_7 55,90 2 AC-95 330 0,33 0,429 18,45 23,98 HT_8 71,59 2 AC-95 330 0,33 0,429 23,62 30,71 HT_3 50,62 2 AC-185 510 0,17 0,409 8,61 20,70 NM_3 60,42 2 AC-70 265 0,46 0,440 27,79 26,58 NM_4 70,58 2 AC-95 330 0,33 0,429 23,29 30,28 NM_5 87,32 2 AC-70 265 0,46 0,440 40,17 38,42 NM_6 42,43 2 AC-95 330 0,33 0,429 14,00 18,20 NM_9 75,17 1 AC-185 510 0,17 0,409 12,78 30,74 D .Tổn thất điện áp lúc vận hành và khi sự cố : P Q L Δ Ubt % Δ Usc % MW MVAr km HT_1 30 17,80 76,16 5,52 11,04 HT_2 25 15,49 90,55 6,85 13,71 HT_7 38 19,47 55,90 4,83 9,65 HT_8 40 19,37 71,59 6,36 12,73 HT_3 61 31,23 50,62 4,84 9,68 NM_3 23 11,76 60,42 3,93 7,85 --------------------------------------------- 16 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- NM_4 34 18,35 70,58 5,57 11,14 NM_5 28 15,87 87,32 7,17 14,33 NM_6 35 16,95 42,43 3,30 6,60 NM_9 32 16,39 75,17 7,55 15,09 Kết luận : Phương án trên đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật . 3. 2. 2 PHƯƠNG ÁN 2 A . Sơ đồ đi dây : 16 PT2 PT5 15 PT4 PT1 14 13 12 11 PT3 10 9 8 NMĐ HT 7 6 5 PT6 4 3 PT7 2 1 0 PT8 PT9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B . Điện áp vận hành lưới : P Q L U MW MVAR km KV HT_1 55,00 33,29 76,16 134,20 1_2 25,00 15,49 42,72 91,32 HT_7 38,00 19,47 55,90 111,83 HT_8 40,00 19,37 71,59 115,77 HT_3 60,95 31,23 50,62 139,00 NM_3 22,95 11,76 60,42 89,75 NM_4 34,00 18,35 70,58 107,59 NM_5 28,00 15,87 87,32 100,41 NM_6 35,00 16,95 42,43 106,52 --------------------------------------------- 17 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- NM_9 32,00 16,39 75,17 105,17 Từ bảng ta chọn điện áp định mức vận hành cho toàn mạng là Uđm = 110( KV ) C . Lựa chọn tiết diện dây dẫn : S L I max Ftt Isc MVA km A mm2 A HT_1 64,29 76,16 168,72 153,38 337,44 1_2 29,41 42,72 77,18 70,16 154,36 HT_7 42,70 55,90 112,05 101,86 224,10 HT_8 44,44 71,59 116,64 106,03 233,27 HT_3 68,49 50,62 179,73 163,39 359,45 NM_3 25,79 60,42 67,67 61,52 135,34 NM_4 38,64 70,58 101,39 92,18 202,79 NM_5 32,18 87,32 84,46 76,78 168,92 NM_6 38,89 42,43 102,06 92,78 204,11 NM_9 35,96 75,17 188,72 171,56 377,43 Tra số liệu bảng 1.2 trang 196-197 _ Nguyễn Văn Đạm Mạng lưới điện , NXBKHKT, Hà Nội 2002. Ta có bảng (Với R = r0 . l , X = x0 . l ) : Dây L I cp r0 x0 R X n dẫn km A Ω /km Ω /km Ω Ω HT_1 76,16 2 AC-150 330 0,21 0,416 15,99 31,68 1_2 42,72 2 AC-70 265 0,46 0,440 19,65 18,80 HT_7 55,90 2 AC-95 330 0,33 0,429 18,45 23,98 HT_8 71,59 2 AC-95 330 0,33 0,429 23,62 30,71 HT_3 50,62 2 AC-185 510 0,17 0,409 8,61 20,70 NM_3 60,42 2 AC-70 265 0,46 0,440 27,79 26,58 NM_4 70,58 2 AC-95 330,00 0,33 0,429 23,29 30,28 NM_5 87,32 2 AC-70 265,00 0,46 0,440 40,17 38,42 NM_6 42,43 2 AC-95 330 0,33 0,429 14,00 18,20 NM_9 75,17 1 AC-185 510 0,17 0,409 12,78 30,74 D . Tổn thất điện áp lúc vận hành và khi sự cố : P Q L Δ Ubt % Δ Usc % MW MVAr km HT_1 55,00 33,29 76,16 7,99 15,99 1_2 25,00 15,49 42,72 3,23 6,47 HT_7 38,00 19,47 55,90 4,83 9,65 HT_8 40,00 19,37 71,59 6,36 12,73 --------------------------------------------- 18 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- HT_3 60,95 31,23 50,62 4,84 9,68 NM_3 22,95 11,76 60,42 3,93 7,85 NM_4 34,00 18,35 70,58 5,57 11,14 NM_5 28,00 15,87 87,32 7,17 14,33 NM_6 35,00 16,95 42,43 3,30 6,60 NM_9 32,00 16,39 75,17 7,55 15,09 Kết luận : Phương án trên đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật . 3. 2. 3 PHƯƠNG ÁN 3 A . Sơ đồ đi dây : B . Điện áp vận hành lưới : P Q L U MW MVAR km KV HT_1 30 17,80 76,16 102,35 HT_2 25 15,49 90,55 96,12 HT_7 78 38,84 55,90 156,72 7_8 40 19,37 44,72 113,57 HT_3 61 31,23 50,62 139,00 NM_3 23 11,75 60,42 89,75 NM_5 62 34,22 70,58 141,47 5_4 34 18,35 49,24 105,71 --------------------------------------------- 19 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- NM_6 67 33,34 42,43 144,88 6_9 32 16,39 56,57 103,49 Từ bảng ta chọn điện áp định mức vận hành cho toàn mạng là Uđm = 110( KV ) C . Lựa chọn tiết diện dây dẫn : S L I max Ftt Isc MVA km A mm2 A HT_1 34,88 76,16 91,55 83,22 183,09 HT_2 29,41 90,55 77,19 70,17 154,37 HT_7 87,14 55,90 228,67 207,88 457,34 7_8 44,44 44,72 116,64 106,03 233,27 HT_3 68,48 50,62 179,72 163,38 359,44 NM_3 25,79 60,42 67,67 61,52 135,34 NM_5 70,82 70,58 185,85 168,95 371,69 5_4 38,64 49,24 101,39 92,18 202,79 NM_6 74,84 42,43 196,40 178,54 392,79 6_9 35,96 56,57 188,72 171,56 377,43 Tra số liệu bảng 1.2 trang 196-197 _ Nguyễn Văn Đạm Mạng lưới điện , NXBKHKT, Hà Nội 2002. Ta có bảng ( Với R = r0 . l , X = x0 . l ) : Dây L I cp r0 x0 R X n dẫn km A Ω /km Ω /km Ω Ω HT_1 76,16 2 AC-95 330 0,33 0,429 25,13 32,67 HT_2 90,55 2 AC-70 265 0,46 0,440 41,65 39,84 HT_7 55,90 2 AC-185 510 0,17 0,409 9,50 22,86 7_8 44,72 2 AC-95 330 0,33 0,429 14,76 19,18 HT_3 50,62 2 AC-185 510 0,17 0,409 8,61 20,70 NM_3 60,42 2 AC-70 265 0,46 0,440 27,79 26,58 NM_5 70,58 2 AC-185 510 0,17 0,409 12,00 28,87 5_4 49,24 2 AC-95 330 0,33 0,429 16,25 21,12 NM_6 42,43 2 AC-95 330 0,33 0,429 14,00 18,20 6_9 56,57 1 AC-185 510 0,17 0,409 9,62 23,14 D . Tổn thất điện áp lúc vận hành và khi sự cố : P Q L Δ Ubt % Δ Usc % MW MVAr km HT_1 30 17,80 76,16 5,52 11,04 HT_2 25 15,49 90,55 6,85 13,71 --------------------------------------------- 20 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- HT_7 78 38,84 55,90 6,73 13,46 7_8 40 19,37 44,72 3,98 7,95 HT_3 61 31,23 50,62 4,84 9,68 NM_3 23 11,76 60,42 3,93 7,85 NM_5 62 34,22 70,58 7,16 14,31 5_4 34 18,35 49,24 3,88 7,77 NM_6 67 33,34 42,43 6,38 12,77 6_9 32 16,39 56,57 5,68 11,36 Kết luận : Phương án trên đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật . 3. 2. 4 PHƯƠNG ÁN 4 A . Sơ đồ đi dây : B . Điện áp vận hành lưới : P Q L U MW MVAR km KV HT_1 55,00 33,29 76,16 134,20 1_2 25,00 15,49 42,72 91,32 HT_7 78,00 38,84 55,90 156,72 7_8 40,00 19,37 44,72 113,57 --------------------------------------------- 21 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- HT_3 60,95 31,23 50,62 139,00 NM_3 22,95 11,76 60,42 89,75 NM_4 34,00 18,35 70,58 107,59 NM_5 28,00 15,87 87,32 100,41 NM_6 35,00 16,95 42,43 106,52 NM_9 32,00 16,39 75,17 105,17 Từ bảng ta chọn điện áp định mức vận hành cho toàn mạng là Uđm = 110( KV ) C . Lựa chọn tiết diện dây dẫn : S L I max Ftt Isc MVA km A mm2 A HT_1 64,29 134,20 168,72 153,38 337,44 1_2 29,41 91,32 77,18 70,16 154,36 HT_7 87,14 156,72 228,67 207,88 457,34 7_8 44,44 113,57 116,64 106,03 233,27 HT_3 68,48 139,00 179,72 163,38 359,44 NM_3 25,79 89,75 67,67 61,52 135,34 NM_4 38,64 107,59 101,39 92,18 202,79 NM_5 32,18 100,41 84,46 76,78 168,92 NM_6 38,89 106,52 102,06 92,78 204,11 NM_9 35,96 105,17 188,72 171,56 377,43 Tra số liệu bảng 1.2 trang 196-197 _ Nguyễn Văn Đạm Mạng lưới điện , NXBKHKT, Hà Nội 2002. Ta có bảng ( Với R = r0 . l , X = x0 . l ) : Dây x0 L I cp r0 R X n dẫn Ω km A Ω /km /km Ω Ω HT_1 76,16 2 AC-150 330 0,21 0,416 15,99 31,68 1_2 42,72 2 AC-70 265 0,46 0,440 19,65 18,80 HT_7 55,90 2 AC-185 510 0,17 0,409 9,50 22,86 7_8 44,72 2 AC-95 330 0,33 0,429 14,76 19,18 HT_3 50,62 2 AC-185 510 0,17 0,409 8,61 20,70 NM_3 60,42 2 AC-70 265 0,46 0,440 27,79 26,58 NM_4 70,58 2 AC-95 330 0,33 0,429 23,29 30,28 NM_5 87,32 2 AC-70 265 0,46 0,440 40,17 38,42 NM_6 42,43 2 AC-95 330 0,33 0,429 14,00 18,20 NM_9 75,17 1 AC-185 510 0,17 0,409 12,78 30,74 --------------------------------------------- 22 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- D . Tổn thất điện áp lúc vận hành và khi sự cố : P Q L Ubt Usc HT_1 55,00 33,29 76,16 7,99 15,99 1_2 25,00 15,49 42,72 3,23 6,47 HT_7 78,00 38,84 55,90 6,73 13,46 7_8 40,00 19,37 44,72 3,98 7,95 HT_3 60,95 31,23 50,62 4,84 9,68 NM_3 22,95 11,76 60,42 3,93 7,85 NM_4 34,00 18,35 70,58 5,57 11,14 NM_5 28,00 15,87 87,32 7,17 14,33 NM_6 35,00 16,95 42,43 3,30 6,60 NM_9 32,00 16,39 75,17 7,55 15,09 Kết luận : Phương án trên đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật. 3. 2. 5 PHƯƠNG ÁN 5 A . Sơ đồ đi dây Các đoạn HT-1, HT-2 , HT_3 , NM_3 , NM_4 , NM_5 , NM_6 , NM_9 tính tương tự như các phương án trước, bây giờ ta tính các dòng công suất trong mạng kín HT_7_8_HT . --------------------------------------------- 23 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ta có : , . . S 7 ( L78 + LHT 8 ) + S 8 LHT 8 S HT 7 = LHT 7 + L78 + LHT 8 (38 + j19,47)(44,72 + 71,59) + (40 + j19,37)71,59 = 55,9 + 44,72 + 71,59 = 42,29 + j 21,20 , . . S 8 ( L78 + LHT 7 ) + S 7 LHT 7 S HT 8 = LHT 7 + L78 + LHT 8 (40 + j19,37)(44,72 + 55,9) + (38 + j19,47).55,9 = 55,9 + 44,72 + 71,59 = 35,71 + j17,64 . . . S 78 = S HT 7 − S HT 8 = 6,58 + j 3,56 Các số liệu của sơ đồ: B . Điện áp vận hành lưới : P Q L U MW MVAR km KV HT_1 30,00 17,80 76,16 102,35 HT_2 25,00 15,49 90,55 96,12 HT_7 42,29 21,20 55,90 117,46 --------------------------------------------- 24 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7_8 6,58 3,56 44,72 53,15 HT_8 35,71 17,64 71,59 110,05 HT_3 60,95 31,23 50,62 139,00 NM_3 22,95 11,76 60,42 89,75 NM_4 34,00 18,35 70,58 107,59 NM_5 28,00 15,87 87,32 100,41 NM_6 35,00 16,95 42,43 106,52 NM_9 32,00 16,39 75,17 105,17 Từ bảng ta chọn điện áp định mức vận hành cho toàn mạng là Uđm = 110( KV ) C . Lựa chọn tiết diện dây dẫn : Tính tương tự các phương án trên ( chú ý với mạng kín dây 1 lộ nên n=1) ta được bảng số liệu sau: S L I max Ftt Isc MVA km A mm2 A HT_1 34,88 76,16 91,55 83,22 183,09 HT_2 29,41 90,55 77,19 70,17 154,37 HT_7 47,31 55,90 124,15 112,86 248,29 7_8 7,48 44,72 19,63 17,85 39,27 HT_8 39,83 71,59 104,52 95,02 209,05 HT_3 68,48 50,62 179,72 163,38 359,44 NM_3 25,79 60,42 67,67 61,52 135,34 NM_4 38,64 70,58 101,39 92,18 202,79 NM_5 32,18 87,32 84,46 76,78 168,92 NM_6 38,89 42,43 102,06 92,78 204,11 NM_9 35,96 75,17 188,72 171,56 377,43 Tra số liệu bảng 1.2 trang 196-197 _ Nguyễn Văn Đạm Mạng lưới điện , NXBKHKT, Hà Nội 2002. Ta có bảng ( Với : R = r0 . l , X = x0 . l ) : Dây L I cp r0 x0 R X n dẫn km A Ω /km Ω /km Ω Ω HT_1 76,16 2 AC-95 330 0,33 0,429 25,13 32,67 HT_2 90,55 2 AC-70 265 0,46 0,440 41,65 39,84 --------------------------------------------- 25 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- HT_7 55,90 1 AC-95 330 0,33 0,429 18,45 23,98 7_8 44,72 1 AC-70 265 0,46 0,440 20,57 19,68 HT_8 71,59 1 AC-95 330 0,33 0,429 23,62 30,71 HT_3 50,62 2 AC-185 510 0,17 0,409 8,61 20,70 NM_3 60,42 2 AC-70 265 0,46 0,440 27,79 26,58 NM_4 70,58 2 AC-95 330 0,33 0,429 23,29 30,28 NM_5 87,32 2 AC-70 265 0,46 0,440 40,17 38,42 NM_6 42,43 2 AC-95 330 0,33 0,429 14,00 18,20 NM_9 75,17 1 AC-185 510 0,17 0,409 12,78 30,74 D . Tổn thất điện áp lúc vận hành và khi sự cố : Tổn thất điện áp trong mạng kín : Giả sử đứt dây trên đoạn HT_8 thì đoạn HT_7 sẽ phải truyền tải công suat cả hai phụ tải 7 , 8 . P78 .R7 + Q78 . X 7 78.18,45 + 38,84.23,98 ΔU bt .HT _ 7 = 2 .100 = .100 = 19,59% 110 110 2 ΔUbt% = 19,59 % > 15 % vì vậy phương án này không đạt yêu cầu về kĩ thuật. Nhận xét : Qua sơ bộ tính toán ta chọn ra 3 phương án có ΔUbt , ΔUsc nhỏ để so sánh về mặt kinh tế là phương án 1, 2, 3 . 3.3 SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN VỀ CHỈ TIÊU KINH TẾ Lựa chọn được phương án tối ưu thì phải dựa trên cơ sở so sánh về kỹ thuật và kinh tế. ở mục 3.2 đã chọn ra được phương án 1 , 2 , 3 là các phương án đã thoả mãn về mặt kỹ thuật. Để so sánh về kinh tế, ta giả thiết cả 3 phương án có cùng độ tin cậy về cung cấp điện, có cùng số lượng MBA, dao cắt li và máy cắt điện . Khi đó tiêu chuẩn để so sánh các phương án về mặt kinh tế là phí tổn tính toán hàng năm Z nhỏ nhất : Z = ( avh + atc ).Kđd + ΔA.C Trong đó: avh - hệ số khấu hao hao mòn, sửa chữa thường kỳ và phục vụ mạng điện ( chọn avh = 0,04 :đường dây dùng cột bê tông ) atc - hệ số thu hồi vốn đầu tư : 1 a tc = = 0,125 T --------------------------------------------- 26 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- với T : thời gian thu hồi vốn đầu tư ( tự chọn Ttc = 8 năm). Kđd - vốn đầu tư cho đường dây ( đồng ) Kđd = Σ K0i . li . a ( đồng ) với a = 1 khi đường dây có 1 lộ a = 1,6 khi đường dây có 2 lộ li - chiều dài đoạn đường dây thứ i. K0i - giá tiền đầu tư cho 1 km đường dây Fi Bảng giá tiền của 1km đường dây : Loại dây AC_70 AC_95 AC_120 AC_150 AC_185 6 K0i .10 (đồng/km) 168 224 280 336 392 ΔA- là tổng tổn thất điện năng trong mạng điện. ΔA = ΣΔPi .τ Với ΔPi - tổn thất công suất tác dụng trên đường dây thứ i S i2 P2 + Q2 ΔPi = 2 Ri = i 2 i Ri U dm U dm τ - thời gian tổn thất công suất lớn nhất. τ = (0,124 + Tmax . 10-4) 2 .8760 Trong đó Tmax = 4500 h vậy τ = 2886 ( h ) . C- giá thành 1KWh điện năng tổn thất ( C = 500 đ/KWh ) . Vậy : Z = ( avh + atc ).Kđd + ΔA.C = = (0.04 + 0,125). Kđd + 2886 . 500 . ΣΔPi . 103 = 0,165 . Kđd + 1,443 . ΣΔPi.109 ( đồng ) . 3. 3. 1 Chi phí tính toán phương án 1 S L R ΔP K0.106 K.106 MVA Km Ω MW đồng/km đồng HT_1 34,88 76,16 25,13 1,26 224 27295,74 HT_2 29,41 90,55 41,65 1,49 168 24339,84 HT_7 42,70 55,90 18,45 1,39 224 20034,56 --------------------------------------------- 27 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- HT_8 44,44 71,59 23,62 1,93 224 25657,86 HT_3 68,48 50,62 8,61 1,67 392 31748,86 NM_3 25,79 60,42 27,79 0,76 168 16240,90 NM_4 38,64 70,58 23,29 1,44 224 25295,87 NM_5 32,18 87,32 40,17 1,72 168 23471,62 NM_6 38,89 42,43 14,00 0,88 224 15206,91 NM_9 35,96 75,17 12,78 0,68 392 29466,64 Z1 = 0,165 .238758,80 .106 + 1,443.13,22.109 = 58,47.109 ( đồng ) . 3. 3. 2 Chi phí tính toán phương án 2 : S L R ΔP K0.106 K.106 MVA Km Ω MW đồng/km đồng HT_1 64,29 76,16 15,99 2,73 336 40943,62 1_2 29,41 42,72 19,65 0,70 168 11483,14 HT_7 42,70 55,90 18,45 1,39 224 20034,56 HT_8 44,44 71,59 23,62 1,93 224 25657,86 HT_3 68,49 50,62 8,61 1,67 392 31748,86 NM_3 25,79 60,42 27,79 0,76 168 16240,90 NM_4 38,64 70,58 23,29 1,44 224 25295,87 NM_5 32,18 87,32 40,17 1,72 168 23471,62 NM_6 38,89 42,43 14,00 0,88 224 15206,91 NM_9 35,96 75,17 12,78 0,68 392 29466,64 Z2 = 0,165 .239549,97.106 + 1,443.13,9.109 =59,58.109 ( đồng ) . 3. 3. 3 Chi phí tính toán phương án 3 : S L R ΔP K0.106 K.106 MVA Km Ω MW đồng/km đồng --------------------------------------------- 28 --------------------------------------------
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Giáo trình Lưới điện - PGS.TS. Trần Bách
256 p | 712 | 427
-
Giáo trình vẽ và thiết kế mạch điện chương trình Eagle
54 p | 601 | 317
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 21
5 p | 255 | 141
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 3
5 p | 159 | 88
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 4
6 p | 161 | 71
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 7
6 p | 171 | 63
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 24
11 p | 131 | 59
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 23
5 p | 134 | 55
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 5.2
10 p | 84 | 36
-
Bài giảng Dự báo phụ tải & thiết kế lưới điện truyền tải: Phần 1 - Vũ Đình Tài
95 p | 70 | 29
-
Bài giảng Thiết kế máy điện - TS. Nguyễn Quang Nam
23 p | 71 | 25
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 12
7 p | 83 | 25
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 8
5 p | 78 | 22
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 5.4
10 p | 71 | 17
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 5.3
10 p | 58 | 15
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 17
5 p | 54 | 13
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 18
5 p | 55 | 12

markdown:
# Thiết kế lưới điện Chương 3
Chia sẻ: Mr Yo Ko | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22
lượt xem 91
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2010/20100308/dailyphu/80x100/thiet_ke_luoi_dien_chuogn3_7186.jpg)
##
Thiết kế lưới điện Chương 3
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG III CHỌN PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ VỀ KINH TẾ KỸ THUẬT Nguyên tắc chủ yếu của công tác thiết kế là tìm ra phương án tối ưu nhất hợp lý nhất để cung cấp điện năng kinh tế với chất lượng tốt và độ tin cậy cao . Để đạt được mục đích đó trước tiên ta phải lựa chọn sơ đồ cung cấp điện phù hợp bằng cách tiến hành tính toán lựa chọn điện áp làm việc , tiết diện dây dẫn , các thông số kỹ thuật , kinh tế . Sau...
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Thiết kế lưới điện Chương 3
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG III CHỌN PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ VỀ KINH TẾ KỸ THUẬT Nguyên tắc chủ yếu của công tác thiết kế là tìm ra phương án tối ưu nhất hợp lý nhất để cung cấp điện năng kinh tế với chất lượng tốt và độ tin cậy cao . Để đạt được mục đích đó trước tiên ta phải lựa chọn sơ đồ cung cấp điện phù hợp bằng cách tiến hành tính toán lựa chọn điện áp làm việc , tiết diện dây dẫn , các thông số kỹ thuật , kinh tế . Sau đây là một số phương án đi dây . 3. 1 SƠ ĐỒ ĐI DÂY 3. 1. 1 Phương án 1 3. 1. 2 Phương án 2 --------------------------------------------- 9 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3. 1. 3 Phương án 3 3. 1. 4 Phương án 4 --------------------------------------------- 10 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 16 PT2 PT5 15 PT4 PT1 14 13 12 11 PT3 10 9 8 NMĐ HT 7 6 5 PT6 4 3 PT7 2 1 0 PT8 PT9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3. 1. 5 Phương án 5 --------------------------------------------- 11 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3. 2 LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ VỀ KỸ THUẬT Ta tiến hành lựa chọn các phương án theo các tiêu chuẩn sau A . Chọn điện áp định mức của mạng điện : Trong thiết kế hệ thống điện , việc lựa chọn điện áp tối ưu cho đường dây tải điện là rất quan trọng . Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính kinh tế và tính kỹ thuật của mạng điện . Ứng với mỗi công suất phụ tải và độ dài tải điện khác nhau cần có cấp điện áp tải điện tương ứng cho hiệu quả kinh tế cao nhất . Nếu cùng độ dài thì giá thành đường dây, chi phí vận hành và tổn thất điện năng phụ thuộc vào điện áp và dòng điện. Nếu công suất truyền tải không đổi thì khi điện áp cao, dòng điện sẽ nhỏ và ngược lại. Nếu điện áp cao thì dòng điện nhỏ sẽ được lợi về dây dẫn nhưng xà, sứ cách điện phải lớn và ngược lại nếu điện áp nhỏ thì dòng điện sẽ lớn thì được lợi về cách điện, cột xà nhỏ nhưng chi phí cho dây dẫn sẽ cao hơn. Từ đó ta thấy có một cấp điện áp tối ưu cho mỗi công suất tải S và độ dài tải điện L. Công thức kinh nghiệm để chọn điện áp vận hành cho mạng điện. U i = 4,34 li + 16Pi (KV) Trong đó : Ui - điện áp định mức chọn cho mạch thứ i (KV). li - khoảng cách từ nguồn điện đến phụ tải thứ i (Km). Pi - công suất lớn nhất của phụ tải thứ i (MW). B . Chọn tiết diện của dây dẫn F i : Để so sánh các phương án về mặt kỹ thuật ta cần phải tiến hành theo các nội dung sau: + Lựa chọn loại dây dẫn. + Chọn tiết diện dây dẫn. Với các ràng buộc kỹ thuật phải tuân theo khi lựa chọn tiết diện dây dẫn, nếu không lưới điện sẽ không hoạt động được đó là: + Dòng điện lớn nhất cho phép theo điều kiện phát nóng trong chế độ làm việc bình thường và sự cố. --------------------------------------------- 12 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- + Tổn thất điện áp lớn nhất cho phép trong lưới điện. + Độ bền cơ học của đường dây trên không. + Tổn thất điện năng do vầng quang điện đối với đường dây trên không. + Điều kiện phát nóng khi ngắn mạch đối với đường dây cáp. Nguyên tắc chung để lựa chọn tiết diện dây dẫn là : Trong các tiết diện dây dẫn thỏa mãn điều kiện kỹ thuật, chọn dây dẫn cho hiệu quả kinh tế cao nhất. Đối với các loại lưới điện, nguyên tắc trên được áp dụng khác nhau. Dự kiến dùng loại dây nhôm lõi thép ( AC ) đặt trên không với khoảng cách trung bình hình học Dtb = 5 m . Thời gian sử dụng công suất cực đại là Tmax=4500h . Điện áp cao và công suất truyền tải lớn nên tiết diện dây được chọn theo điều kiện mật độ dòng điện kinh tế sau đó kiểm tra lại điều kiện phát nóng, tổn thất điện áp lúc bình thường cũng như khi sự cố, điều kiện độ bền cơ, tổn thất vầng quang. Với điện áp U ≥ 110kv, tiết diện dây dẫn cần chọn có F ≥ 70 mm2 , để tránh tổn thất vầng quang trong điều kiện làm việc bình thường. Để chọn tiết diện thì dựa vào biểu thức : I max Fkt = J kt Trong đó : Fkt - tiết diện tính toán của dây dẫn (mm2) . Jkt - mật độ dòng điện kinh tế (A/mm2) . Dựa vào thời gian sử dụng công suất lớn nhất Tln=4500h và loại dây đã dự kiến (AC) tra bảng ta được : Jkt = 1,1(A/mm2). Imax - Giá trị lớn nhất của dòng điện chạy trên đường dây (A). 2 2 S i max Pi max + Qi max I max = = .103 n 3.U n 3.U Với : Simax- công suất chạy trên đường dây ở chế độ phụ tải max ( MVA ). --------------------------------------------- 13 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- n- số mạch trên một đường dây. Uđm-điện áp định mức của mạng(110KV). C . Kiểm tra sự phát nóng của dây dẫn khi gặp sư cố nặng nề nhất : ISC < k.ICP Trong đó : ICP : tra trong bảng dựa vào tiết diện Fi đã chọn trước đó . ISC: Là dòng điện sự cố trên đoạn đường dây xảy ra sự cố. k : là hệ số hiệu chỉnh dòng điện cho phép khi nhiệt độ môi trường thay đổi so với điều kiện tính toán , ở đây ta giả thiết dây dẫn chọn đã được nhiệt đới hóa theo điều kiện khí hậu nước ta (k = 1) . Ngoài ra các dây dẫn được chọn phải thỏa mãn điều kiện: Độ bền cơ học : đường dây 110 kV Fmin ≥ 34 mm2 Tổn thất vầng quang : đường dây 110 kV Fmin ≥ 70 mm2. D . Tổn thất điện áp lúc vận hành bình thường và lúc sự cố : Với điện áp danh định của mạng điện là 110KV ta có thể bỏ qua thành phần ngang của điện áp giáng .Tổn thất điện áp trên các lộ được xác định theo biểu thức: ΔUi% = ∑ P R + ∑Q X i i i i .100 (3.2C) 2 n.U Trong đó ΣPi : tổng công suất truyền trên đường dây thứ i, ΣQi : tổng công suất phản kháng truyền trên đường dây i, Ri : điện trở tác dụng của đoạn dây i, Xi : điện dẫn phản kháng của đoạn i. n : Số mạch trên một đường dây. Tính tổn thất điện áp khi xảy ra sự cố : Sự cố nguy hiểm nhất là khi đứt 1 dây (đối với mạch liên thông thì sự cố nặng nề nhất là khi đứt dây gần nguồn cung cấp hơn). Khi đó mạch chỉ còn lại một lộ dây nên R và X sẽ thay đổi. --------------------------------------------- 14 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Điều kiện để phương án được chấp nhận : Do các phụ tải đều là hộ loại I , và yêu cầu điều chỉnh điện áp khác thường nghĩa là phải dùng máy biến áp điều áp dưới tải nên tổn thất điện áp cho phép như sau : ⎧ ΔU % bt max = (10 − 15) % ⎪ ⎨ ⎪ ΔU % sc max = (10 − 20) % ⎩ Sau đây là số liệu tính toán cụ thể từng phương án 3. 2. 1 PHƯƠNG ÁN 1 A . Sơ đồ đi dây : 16 PT2 PT5 15 PT1 PT4 14 13 12 11 PT3 10 9 8 NMĐ HT 7 6 5 PT6 4 3 PT7 2 1 0 PT8 PT9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B . Điện áp vận hành lưới : P Q L U MW MVAR km KV HT_1 30 17,80 76,16 102,35 HT_2 25 15,49 90,55 96,12 HT_7 38 19,47 55,90 111,83 HT_8 40 19,37 71,59 115,77 HT_3 61 31,23 50,62 139,00 NM_3 23 11,76 60,42 89,75 NM_4 34 18,35 70,58 107,59 NM_5 28 15,87 87,32 100,41 NM_6 35 16,95 42,43 106,52 NM_9 32 16,39 75,17 105,17 --------------------------------------------- 15 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Từ bảng ta chọn điện áp định mức vận hành cho toàn mạng là Uđm = 110(KV). C . Lựa chọn tiết diện dây dẫn : S L I max Ftt Isc MVA km A mm2 A HT_1 34,88 76,16 91,55 83,22 183,09 HT_2 29,41 90,55 77,19 70,17 154,37 HT_7 42,70 55,90 112,05 101,86 224,10 HT_8 44,44 71,59 116,64 106,03 233,27 HT_3 68,48 50,62 179,72 163,38 359,44 NM_3 25,79 60,42 67,67 61,52 135,34 NM_4 38,64 70,58 101,39 92,18 202,79 NM_5 32,18 87,32 84,46 76,78 168,92 NM_6 38,89 42,43 102,06 92,78 204,11 NM_9 35,96 75,17 188,72 171,56 377,43 Tra số liệu bảng 1.2 trang 196-197 _ Nguyễn Văn Đạm Mạng lưới điện , NXBKHKT, Hà Nội 2002. Ta có bảng (Với R = r0 . l , X = x0 . l ) : Dây L I cp r0 x0 R X n dẫn km A Ω /km Ω /km Ω Ω HT_1 76,16 2 AC-95 330 0,33 0,429 25,13 32,67 HT_2 90,55 2 AC-70 265 0,46 0,440 41,65 39,84 HT_7 55,90 2 AC-95 330 0,33 0,429 18,45 23,98 HT_8 71,59 2 AC-95 330 0,33 0,429 23,62 30,71 HT_3 50,62 2 AC-185 510 0,17 0,409 8,61 20,70 NM_3 60,42 2 AC-70 265 0,46 0,440 27,79 26,58 NM_4 70,58 2 AC-95 330 0,33 0,429 23,29 30,28 NM_5 87,32 2 AC-70 265 0,46 0,440 40,17 38,42 NM_6 42,43 2 AC-95 330 0,33 0,429 14,00 18,20 NM_9 75,17 1 AC-185 510 0,17 0,409 12,78 30,74 D .Tổn thất điện áp lúc vận hành và khi sự cố : P Q L Δ Ubt % Δ Usc % MW MVAr km HT_1 30 17,80 76,16 5,52 11,04 HT_2 25 15,49 90,55 6,85 13,71 HT_7 38 19,47 55,90 4,83 9,65 HT_8 40 19,37 71,59 6,36 12,73 HT_3 61 31,23 50,62 4,84 9,68 NM_3 23 11,76 60,42 3,93 7,85 --------------------------------------------- 16 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- NM_4 34 18,35 70,58 5,57 11,14 NM_5 28 15,87 87,32 7,17 14,33 NM_6 35 16,95 42,43 3,30 6,60 NM_9 32 16,39 75,17 7,55 15,09 Kết luận : Phương án trên đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật . 3. 2. 2 PHƯƠNG ÁN 2 A . Sơ đồ đi dây : 16 PT2 PT5 15 PT4 PT1 14 13 12 11 PT3 10 9 8 NMĐ HT 7 6 5 PT6 4 3 PT7 2 1 0 PT8 PT9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B . Điện áp vận hành lưới : P Q L U MW MVAR km KV HT_1 55,00 33,29 76,16 134,20 1_2 25,00 15,49 42,72 91,32 HT_7 38,00 19,47 55,90 111,83 HT_8 40,00 19,37 71,59 115,77 HT_3 60,95 31,23 50,62 139,00 NM_3 22,95 11,76 60,42 89,75 NM_4 34,00 18,35 70,58 107,59 NM_5 28,00 15,87 87,32 100,41 NM_6 35,00 16,95 42,43 106,52 --------------------------------------------- 17 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- NM_9 32,00 16,39 75,17 105,17 Từ bảng ta chọn điện áp định mức vận hành cho toàn mạng là Uđm = 110( KV ) C . Lựa chọn tiết diện dây dẫn : S L I max Ftt Isc MVA km A mm2 A HT_1 64,29 76,16 168,72 153,38 337,44 1_2 29,41 42,72 77,18 70,16 154,36 HT_7 42,70 55,90 112,05 101,86 224,10 HT_8 44,44 71,59 116,64 106,03 233,27 HT_3 68,49 50,62 179,73 163,39 359,45 NM_3 25,79 60,42 67,67 61,52 135,34 NM_4 38,64 70,58 101,39 92,18 202,79 NM_5 32,18 87,32 84,46 76,78 168,92 NM_6 38,89 42,43 102,06 92,78 204,11 NM_9 35,96 75,17 188,72 171,56 377,43 Tra số liệu bảng 1.2 trang 196-197 _ Nguyễn Văn Đạm Mạng lưới điện , NXBKHKT, Hà Nội 2002. Ta có bảng (Với R = r0 . l , X = x0 . l ) : Dây L I cp r0 x0 R X n dẫn km A Ω /km Ω /km Ω Ω HT_1 76,16 2 AC-150 330 0,21 0,416 15,99 31,68 1_2 42,72 2 AC-70 265 0,46 0,440 19,65 18,80 HT_7 55,90 2 AC-95 330 0,33 0,429 18,45 23,98 HT_8 71,59 2 AC-95 330 0,33 0,429 23,62 30,71 HT_3 50,62 2 AC-185 510 0,17 0,409 8,61 20,70 NM_3 60,42 2 AC-70 265 0,46 0,440 27,79 26,58 NM_4 70,58 2 AC-95 330,00 0,33 0,429 23,29 30,28 NM_5 87,32 2 AC-70 265,00 0,46 0,440 40,17 38,42 NM_6 42,43 2 AC-95 330 0,33 0,429 14,00 18,20 NM_9 75,17 1 AC-185 510 0,17 0,409 12,78 30,74 D . Tổn thất điện áp lúc vận hành và khi sự cố : P Q L Δ Ubt % Δ Usc % MW MVAr km HT_1 55,00 33,29 76,16 7,99 15,99 1_2 25,00 15,49 42,72 3,23 6,47 HT_7 38,00 19,47 55,90 4,83 9,65 HT_8 40,00 19,37 71,59 6,36 12,73 --------------------------------------------- 18 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- HT_3 60,95 31,23 50,62 4,84 9,68 NM_3 22,95 11,76 60,42 3,93 7,85 NM_4 34,00 18,35 70,58 5,57 11,14 NM_5 28,00 15,87 87,32 7,17 14,33 NM_6 35,00 16,95 42,43 3,30 6,60 NM_9 32,00 16,39 75,17 7,55 15,09 Kết luận : Phương án trên đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật . 3. 2. 3 PHƯƠNG ÁN 3 A . Sơ đồ đi dây : B . Điện áp vận hành lưới : P Q L U MW MVAR km KV HT_1 30 17,80 76,16 102,35 HT_2 25 15,49 90,55 96,12 HT_7 78 38,84 55,90 156,72 7_8 40 19,37 44,72 113,57 HT_3 61 31,23 50,62 139,00 NM_3 23 11,75 60,42 89,75 NM_5 62 34,22 70,58 141,47 5_4 34 18,35 49,24 105,71 --------------------------------------------- 19 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- NM_6 67 33,34 42,43 144,88 6_9 32 16,39 56,57 103,49 Từ bảng ta chọn điện áp định mức vận hành cho toàn mạng là Uđm = 110( KV ) C . Lựa chọn tiết diện dây dẫn : S L I max Ftt Isc MVA km A mm2 A HT_1 34,88 76,16 91,55 83,22 183,09 HT_2 29,41 90,55 77,19 70,17 154,37 HT_7 87,14 55,90 228,67 207,88 457,34 7_8 44,44 44,72 116,64 106,03 233,27 HT_3 68,48 50,62 179,72 163,38 359,44 NM_3 25,79 60,42 67,67 61,52 135,34 NM_5 70,82 70,58 185,85 168,95 371,69 5_4 38,64 49,24 101,39 92,18 202,79 NM_6 74,84 42,43 196,40 178,54 392,79 6_9 35,96 56,57 188,72 171,56 377,43 Tra số liệu bảng 1.2 trang 196-197 _ Nguyễn Văn Đạm Mạng lưới điện , NXBKHKT, Hà Nội 2002. Ta có bảng ( Với R = r0 . l , X = x0 . l ) : Dây L I cp r0 x0 R X n dẫn km A Ω /km Ω /km Ω Ω HT_1 76,16 2 AC-95 330 0,33 0,429 25,13 32,67 HT_2 90,55 2 AC-70 265 0,46 0,440 41,65 39,84 HT_7 55,90 2 AC-185 510 0,17 0,409 9,50 22,86 7_8 44,72 2 AC-95 330 0,33 0,429 14,76 19,18 HT_3 50,62 2 AC-185 510 0,17 0,409 8,61 20,70 NM_3 60,42 2 AC-70 265 0,46 0,440 27,79 26,58 NM_5 70,58 2 AC-185 510 0,17 0,409 12,00 28,87 5_4 49,24 2 AC-95 330 0,33 0,429 16,25 21,12 NM_6 42,43 2 AC-95 330 0,33 0,429 14,00 18,20 6_9 56,57 1 AC-185 510 0,17 0,409 9,62 23,14 D . Tổn thất điện áp lúc vận hành và khi sự cố : P Q L Δ Ubt % Δ Usc % MW MVAr km HT_1 30 17,80 76,16 5,52 11,04 HT_2 25 15,49 90,55 6,85 13,71 --------------------------------------------- 20 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- HT_7 78 38,84 55,90 6,73 13,46 7_8 40 19,37 44,72 3,98 7,95 HT_3 61 31,23 50,62 4,84 9,68 NM_3 23 11,76 60,42 3,93 7,85 NM_5 62 34,22 70,58 7,16 14,31 5_4 34 18,35 49,24 3,88 7,77 NM_6 67 33,34 42,43 6,38 12,77 6_9 32 16,39 56,57 5,68 11,36 Kết luận : Phương án trên đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật . 3. 2. 4 PHƯƠNG ÁN 4 A . Sơ đồ đi dây : B . Điện áp vận hành lưới : P Q L U MW MVAR km KV HT_1 55,00 33,29 76,16 134,20 1_2 25,00 15,49 42,72 91,32 HT_7 78,00 38,84 55,90 156,72 7_8 40,00 19,37 44,72 113,57 --------------------------------------------- 21 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- HT_3 60,95 31,23 50,62 139,00 NM_3 22,95 11,76 60,42 89,75 NM_4 34,00 18,35 70,58 107,59 NM_5 28,00 15,87 87,32 100,41 NM_6 35,00 16,95 42,43 106,52 NM_9 32,00 16,39 75,17 105,17 Từ bảng ta chọn điện áp định mức vận hành cho toàn mạng là Uđm = 110( KV ) C . Lựa chọn tiết diện dây dẫn : S L I max Ftt Isc MVA km A mm2 A HT_1 64,29 134,20 168,72 153,38 337,44 1_2 29,41 91,32 77,18 70,16 154,36 HT_7 87,14 156,72 228,67 207,88 457,34 7_8 44,44 113,57 116,64 106,03 233,27 HT_3 68,48 139,00 179,72 163,38 359,44 NM_3 25,79 89,75 67,67 61,52 135,34 NM_4 38,64 107,59 101,39 92,18 202,79 NM_5 32,18 100,41 84,46 76,78 168,92 NM_6 38,89 106,52 102,06 92,78 204,11 NM_9 35,96 105,17 188,72 171,56 377,43 Tra số liệu bảng 1.2 trang 196-197 _ Nguyễn Văn Đạm Mạng lưới điện , NXBKHKT, Hà Nội 2002. Ta có bảng ( Với R = r0 . l , X = x0 . l ) : Dây x0 L I cp r0 R X n dẫn Ω km A Ω /km /km Ω Ω HT_1 76,16 2 AC-150 330 0,21 0,416 15,99 31,68 1_2 42,72 2 AC-70 265 0,46 0,440 19,65 18,80 HT_7 55,90 2 AC-185 510 0,17 0,409 9,50 22,86 7_8 44,72 2 AC-95 330 0,33 0,429 14,76 19,18 HT_3 50,62 2 AC-185 510 0,17 0,409 8,61 20,70 NM_3 60,42 2 AC-70 265 0,46 0,440 27,79 26,58 NM_4 70,58 2 AC-95 330 0,33 0,429 23,29 30,28 NM_5 87,32 2 AC-70 265 0,46 0,440 40,17 38,42 NM_6 42,43 2 AC-95 330 0,33 0,429 14,00 18,20 NM_9 75,17 1 AC-185 510 0,17 0,409 12,78 30,74 --------------------------------------------- 22 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- D . Tổn thất điện áp lúc vận hành và khi sự cố : P Q L Ubt Usc HT_1 55,00 33,29 76,16 7,99 15,99 1_2 25,00 15,49 42,72 3,23 6,47 HT_7 78,00 38,84 55,90 6,73 13,46 7_8 40,00 19,37 44,72 3,98 7,95 HT_3 60,95 31,23 50,62 4,84 9,68 NM_3 22,95 11,76 60,42 3,93 7,85 NM_4 34,00 18,35 70,58 5,57 11,14 NM_5 28,00 15,87 87,32 7,17 14,33 NM_6 35,00 16,95 42,43 3,30 6,60 NM_9 32,00 16,39 75,17 7,55 15,09 Kết luận : Phương án trên đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật. 3. 2. 5 PHƯƠNG ÁN 5 A . Sơ đồ đi dây Các đoạn HT-1, HT-2 , HT_3 , NM_3 , NM_4 , NM_5 , NM_6 , NM_9 tính tương tự như các phương án trước, bây giờ ta tính các dòng công suất trong mạng kín HT_7_8_HT . --------------------------------------------- 23 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ta có : , . . S 7 ( L78 + LHT 8 ) + S 8 LHT 8 S HT 7 = LHT 7 + L78 + LHT 8 (38 + j19,47)(44,72 + 71,59) + (40 + j19,37)71,59 = 55,9 + 44,72 + 71,59 = 42,29 + j 21,20 , . . S 8 ( L78 + LHT 7 ) + S 7 LHT 7 S HT 8 = LHT 7 + L78 + LHT 8 (40 + j19,37)(44,72 + 55,9) + (38 + j19,47).55,9 = 55,9 + 44,72 + 71,59 = 35,71 + j17,64 . . . S 78 = S HT 7 − S HT 8 = 6,58 + j 3,56 Các số liệu của sơ đồ: B . Điện áp vận hành lưới : P Q L U MW MVAR km KV HT_1 30,00 17,80 76,16 102,35 HT_2 25,00 15,49 90,55 96,12 HT_7 42,29 21,20 55,90 117,46 --------------------------------------------- 24 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7_8 6,58 3,56 44,72 53,15 HT_8 35,71 17,64 71,59 110,05 HT_3 60,95 31,23 50,62 139,00 NM_3 22,95 11,76 60,42 89,75 NM_4 34,00 18,35 70,58 107,59 NM_5 28,00 15,87 87,32 100,41 NM_6 35,00 16,95 42,43 106,52 NM_9 32,00 16,39 75,17 105,17 Từ bảng ta chọn điện áp định mức vận hành cho toàn mạng là Uđm = 110( KV ) C . Lựa chọn tiết diện dây dẫn : Tính tương tự các phương án trên ( chú ý với mạng kín dây 1 lộ nên n=1) ta được bảng số liệu sau: S L I max Ftt Isc MVA km A mm2 A HT_1 34,88 76,16 91,55 83,22 183,09 HT_2 29,41 90,55 77,19 70,17 154,37 HT_7 47,31 55,90 124,15 112,86 248,29 7_8 7,48 44,72 19,63 17,85 39,27 HT_8 39,83 71,59 104,52 95,02 209,05 HT_3 68,48 50,62 179,72 163,38 359,44 NM_3 25,79 60,42 67,67 61,52 135,34 NM_4 38,64 70,58 101,39 92,18 202,79 NM_5 32,18 87,32 84,46 76,78 168,92 NM_6 38,89 42,43 102,06 92,78 204,11 NM_9 35,96 75,17 188,72 171,56 377,43 Tra số liệu bảng 1.2 trang 196-197 _ Nguyễn Văn Đạm Mạng lưới điện , NXBKHKT, Hà Nội 2002. Ta có bảng ( Với : R = r0 . l , X = x0 . l ) : Dây L I cp r0 x0 R X n dẫn km A Ω /km Ω /km Ω Ω HT_1 76,16 2 AC-95 330 0,33 0,429 25,13 32,67 HT_2 90,55 2 AC-70 265 0,46 0,440 41,65 39,84 --------------------------------------------- 25 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- HT_7 55,90 1 AC-95 330 0,33 0,429 18,45 23,98 7_8 44,72 1 AC-70 265 0,46 0,440 20,57 19,68 HT_8 71,59 1 AC-95 330 0,33 0,429 23,62 30,71 HT_3 50,62 2 AC-185 510 0,17 0,409 8,61 20,70 NM_3 60,42 2 AC-70 265 0,46 0,440 27,79 26,58 NM_4 70,58 2 AC-95 330 0,33 0,429 23,29 30,28 NM_5 87,32 2 AC-70 265 0,46 0,440 40,17 38,42 NM_6 42,43 2 AC-95 330 0,33 0,429 14,00 18,20 NM_9 75,17 1 AC-185 510 0,17 0,409 12,78 30,74 D . Tổn thất điện áp lúc vận hành và khi sự cố : Tổn thất điện áp trong mạng kín : Giả sử đứt dây trên đoạn HT_8 thì đoạn HT_7 sẽ phải truyền tải công suat cả hai phụ tải 7 , 8 . P78 .R7 + Q78 . X 7 78.18,45 + 38,84.23,98 ΔU bt .HT _ 7 = 2 .100 = .100 = 19,59% 110 110 2 ΔUbt% = 19,59 % > 15 % vì vậy phương án này không đạt yêu cầu về kĩ thuật. Nhận xét : Qua sơ bộ tính toán ta chọn ra 3 phương án có ΔUbt , ΔUsc nhỏ để so sánh về mặt kinh tế là phương án 1, 2, 3 . 3.3 SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN VỀ CHỈ TIÊU KINH TẾ Lựa chọn được phương án tối ưu thì phải dựa trên cơ sở so sánh về kỹ thuật và kinh tế. ở mục 3.2 đã chọn ra được phương án 1 , 2 , 3 là các phương án đã thoả mãn về mặt kỹ thuật. Để so sánh về kinh tế, ta giả thiết cả 3 phương án có cùng độ tin cậy về cung cấp điện, có cùng số lượng MBA, dao cắt li và máy cắt điện . Khi đó tiêu chuẩn để so sánh các phương án về mặt kinh tế là phí tổn tính toán hàng năm Z nhỏ nhất : Z = ( avh + atc ).Kđd + ΔA.C Trong đó: avh - hệ số khấu hao hao mòn, sửa chữa thường kỳ và phục vụ mạng điện ( chọn avh = 0,04 :đường dây dùng cột bê tông ) atc - hệ số thu hồi vốn đầu tư : 1 a tc = = 0,125 T --------------------------------------------- 26 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- với T : thời gian thu hồi vốn đầu tư ( tự chọn Ttc = 8 năm). Kđd - vốn đầu tư cho đường dây ( đồng ) Kđd = Σ K0i . li . a ( đồng ) với a = 1 khi đường dây có 1 lộ a = 1,6 khi đường dây có 2 lộ li - chiều dài đoạn đường dây thứ i. K0i - giá tiền đầu tư cho 1 km đường dây Fi Bảng giá tiền của 1km đường dây : Loại dây AC_70 AC_95 AC_120 AC_150 AC_185 6 K0i .10 (đồng/km) 168 224 280 336 392 ΔA- là tổng tổn thất điện năng trong mạng điện. ΔA = ΣΔPi .τ Với ΔPi - tổn thất công suất tác dụng trên đường dây thứ i S i2 P2 + Q2 ΔPi = 2 Ri = i 2 i Ri U dm U dm τ - thời gian tổn thất công suất lớn nhất. τ = (0,124 + Tmax . 10-4) 2 .8760 Trong đó Tmax = 4500 h vậy τ = 2886 ( h ) . C- giá thành 1KWh điện năng tổn thất ( C = 500 đ/KWh ) . Vậy : Z = ( avh + atc ).Kđd + ΔA.C = = (0.04 + 0,125). Kđd + 2886 . 500 . ΣΔPi . 103 = 0,165 . Kđd + 1,443 . ΣΔPi.109 ( đồng ) . 3. 3. 1 Chi phí tính toán phương án 1 S L R ΔP K0.106 K.106 MVA Km Ω MW đồng/km đồng HT_1 34,88 76,16 25,13 1,26 224 27295,74 HT_2 29,41 90,55 41,65 1,49 168 24339,84 HT_7 42,70 55,90 18,45 1,39 224 20034,56 --------------------------------------------- 27 --------------------------------------------
- Thiết kế lưới điện Chương 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- HT_8 44,44 71,59 23,62 1,93 224 25657,86 HT_3 68,48 50,62 8,61 1,67 392 31748,86 NM_3 25,79 60,42 27,79 0,76 168 16240,90 NM_4 38,64 70,58 23,29 1,44 224 25295,87 NM_5 32,18 87,32 40,17 1,72 168 23471,62 NM_6 38,89 42,43 14,00 0,88 224 15206,91 NM_9 35,96 75,17 12,78 0,68 392 29466,64 Z1 = 0,165 .238758,80 .106 + 1,443.13,22.109 = 58,47.109 ( đồng ) . 3. 3. 2 Chi phí tính toán phương án 2 : S L R ΔP K0.106 K.106 MVA Km Ω MW đồng/km đồng HT_1 64,29 76,16 15,99 2,73 336 40943,62 1_2 29,41 42,72 19,65 0,70 168 11483,14 HT_7 42,70 55,90 18,45 1,39 224 20034,56 HT_8 44,44 71,59 23,62 1,93 224 25657,86 HT_3 68,49 50,62 8,61 1,67 392 31748,86 NM_3 25,79 60,42 27,79 0,76 168 16240,90 NM_4 38,64 70,58 23,29 1,44 224 25295,87 NM_5 32,18 87,32 40,17 1,72 168 23471,62 NM_6 38,89 42,43 14,00 0,88 224 15206,91 NM_9 35,96 75,17 12,78 0,68 392 29466,64 Z2 = 0,165 .239549,97.106 + 1,443.13,9.109 =59,58.109 ( đồng ) . 3. 3. 3 Chi phí tính toán phương án 3 : S L R ΔP K0.106 K.106 MVA Km Ω MW đồng/km đồng --------------------------------------------- 28 --------------------------------------------
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Giáo trình Lưới điện - PGS.TS. Trần Bách
256 p |
712 |
427
-
Giáo trình vẽ và thiết kế mạch điện chương trình Eagle
54 p |
601 |
317
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 21
5 p |
255 |
141
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 3
5 p |
159 |
88
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 4
6 p |
161 |
71
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 7
6 p |
171 |
63
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 24
11 p |
131 |
59
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 23
5 p |
134 |
55
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 5.2
10 p |
84 |
36
-
Bài giảng Dự báo phụ tải & thiết kế lưới điện truyền tải: Phần 1 - Vũ Đình Tài
95 p |
70 |
29
-
Bài giảng Thiết kế máy điện - TS. Nguyễn Quang Nam
23 p |
71 |
25
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 12
7 p |
83 |
25
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 8
5 p |
78 |
22
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 5.4
10 p |
71 |
17
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 5.3
10 p |
58 |
15
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 17
5 p |
54 |
13
-
đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 18
5 p |
55 |
12

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Set-Cookie: TLDEVNamespace=12sf0gqf4cjq0ev6fvlr6437d3; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Connection: close

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Thông báo số 6190/TB-BNN-VP về việc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về một số vấn đề quản lý nhà nước của bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1
41
lượt xem 1
download
lượt xem 1
download
Thông báo số 6190/TB-BNN-VP về việc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về một số vấn đề quản lý nhà nước của bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mô tả tài liệu
Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Thông báo số 6190/TB-BNN-VP về việc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về một số vấn đề quản lý nhà nước của bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

markdown:
# Thông báo số 6190/TB-BNN-VP về việc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về một số vấn đề quản lý nhà nước của bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1
41
lượt xem 1
download
lượt xem 1
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2009/20091113/lawttnh16/80x100/4731.jpg)
##
Thông báo số 6190/TB-BNN-VP về việc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về một số vấn đề quản lý nhà nước của bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mô tả tài liệu
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Thông báo số 6190/TB-BNN-VP về việc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về một số vấn đề quản lý nhà nước của bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Chủ đề:
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Set-Cookie: TLDEVNamespace=q04t4eoc8he57ujb1cj6q89pq0; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Phòng chống cúm gia cầm
-
Tài liệu " Biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm " giới thiệu với bạn đọc về 1 số điều dinh dưỡng thức ăn, quy hoạch xây dựng trang trại chuồng nuôi, chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh phòng bệnh ... đặc biệt nêu rõ các biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong việc phòng chống cúm gia cầm
10p dibovaodoi05 21-10-2011 71 22 Download
-
Tham khảo tài liệu 'biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm part 2', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p dibovaodoi05 21-10-2011 46 18 Download
-
Tham khảo tài liệu 'biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm part 3', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p dibovaodoi05 21-10-2011 45 15 Download
-
Tham khảo tài liệu 'biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm part 8', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p dibovaodoi05 21-10-2011 47 15 Download
-
Tham khảo tài liệu 'biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm part 6', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p dibovaodoi05 21-10-2011 30 13 Download
-
Tham khảo tài liệu 'biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm part 4', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p dibovaodoi05 21-10-2011 50 12 Download
-
Tham khảo tài liệu 'biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm part 9', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p dibovaodoi05 21-10-2011 39 12 Download
-
Tham khảo tài liệu 'biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm part 10', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p dibovaodoi05 21-10-2011 54 12 Download
-
Tham khảo tài liệu 'biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm part 5', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p dibovaodoi05 21-10-2011 36 11 Download
-
Tham khảo tài liệu 'biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm part 7', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p dibovaodoi05 21-10-2011 38 11 Download
-
Ebook Biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống bệnh cúm gia cầm - GS.TSKH. Lê Xuân Mận
Ebook Biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống bệnh cúm gia cầm giới thiệu với bạn đọc một số điều về dinh dưỡng thức ăn, quy hoạch xây dựng trang trại chuồng nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh phòng bệnh,..., đặc biệt nêu rõ các biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm.
100p augi20 12-05-2012 136 65 Download
-
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế kiêm Giám đốc Đối tác cúm gia cầm và cúm ở người,Ban hành kèm theo Quyết định này Khung chiến lược truyền thông quốc gia phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người, giai đoạn 2008- 2010....
94p tingatton 14-08-2012 95 21 Download
-
Phần 2 của cuốn sách "Bệnh cúm gia cầm và biện pháp phòng chống" giới thiệu đến bạn đọc về cách điều trị bệnh cúm gia cầm, biện pháp phòng chống cúm gia cầm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
17p gaugau1905 09-12-2015 25 6 Download
-
Dịch cúm gia cầm gây ra bởi virut cúm A và những ảnh hưởng của dịch này đến đời sống kinh tế xã hội là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là những nước nằm trong vùng dịch.
18p bluesky_12 21-12-2012 116 34 Download
-
Ebook 81 câu hỏi đáp về bệnh cúm gà được biên soạn nhằm mục đích phổ cập các kiến thức cần thiết về bệnh cúm gà và cách phòng chống đơn giản, dễ hiểu. Hy vọng cuốn sách thiết thực với bà con nông dân, giúp bà con nông dân có cách phòng chống cúm gia cầm, tránh thiệt hại về kinh tế.
39p sang_som 02-05-2013 46 24 Download
-
Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người (Sách Xanh) được soạn thảo chung giữa Chính phủ Việt Nam và một số cơ quan của Liên Hợp Quốc như Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Thế giới (FAO), Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và nhiều tổ chức hợp tác đa phương và song phương như Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Pháp (...
97p tingatton 14-08-2012 46 11 Download
-
Nội dung cuốn sách là những thông tin hết sức cơ bản về tình hình dịch cúm gia cầm đang diễn ra ở nước ta và nhiều nước trên thế giới, đồng thời giải đáp một số câu hỏi bức thiết được rất nhiều bạn đọc quan tâm. Sau đây là phần 1 của ebook.
44p truckiettuyetmai 02-02-2015 16 3 Download
-
Nội dung cuốn sách là những thông tin hết sức cơ bản về tình hình dịch cúm gia cầm đang diễn ra ở nước ta và nhiều nước trên thế giới, đồng thời giải đáp một số câu hỏi bức thiết được rất nhiều bạn đọc quan tâm. Sau đây là phần 2 của ebook.
67p truckiettuyetmai 02-02-2015 17 3 Download
-
Tỉnh Long An ngoài những loại nông nghiệp như thanh long, gạo, dứa... thì vấn đề chăn nuôi gia cầm rất phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Chính vì thế mà việc "Phòng chống dịch cúm gia cầm và tái sản xuất đàn gia cầm ở tỉnh Long An" là vấn đề cấp bách hiện nay cần được quan tâm.
5p codon_10 01-04-2016 3 1 Download
-
Trong những ngày qua, trong lúc dịch cúm gia cầm (CGC) tái bùng phát ở một số tỉnh ĐBSCL. Chuyên mục Bạn nhà chăn nuôi liên tiếp nhận và giải đáp nhiều thư từ, những thắc mắc của nông dân chung quanh việc nhận biết, phát hiện và biện pháp phòng chống dịch hiệu quả.
2p vannghia88 05-05-2010 120 40 Download
CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
- Thư cảm ơn sau phỏng vấn
- Phòng chống bệnh do virus
- Đề tài chăn nuôi gia cầm
- Phòng ngừa cho người già
- Phòng bệnh cho người già
- Thư cảm ơn phỏng vấn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm
- Chăn nuôi gia cầm
- Phòng chống virus
- Phòng chống hacker
- Thông báo phòng chống dịch bệnh
- Thông báo phòng chống lụt bão
- Giống gia cầm
- Phòng chống ô nhiễm không khí
- Phòng chống tham nhũng

markdown:
# Phòng chống cúm gia cầm
**Phòng chống cúm gia cầm**
-
Tài liệu " Biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm " giới thiệu với bạn đọc về 1 số điều dinh dưỡng thức ăn, quy hoạch xây dựng trang trại chuồng nuôi, chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh phòng bệnh ... đặc biệt nêu rõ các biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong việc phòng chống cúm gia cầm
10p
dibovaodoi05
21-10-2011
71
22
Download
-
Tham khảo tài liệu 'biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm part 2', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p
dibovaodoi05
21-10-2011
46
18
Download
-
Tham khảo tài liệu 'biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm part 3', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p
dibovaodoi05
21-10-2011
45
15
Download
-
Tham khảo tài liệu 'biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm part 8', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p
dibovaodoi05
21-10-2011
47
15
Download
-
Tham khảo tài liệu 'biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm part 6', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p
dibovaodoi05
21-10-2011
30
13
Download
-
Tham khảo tài liệu 'biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm part 4', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p
dibovaodoi05
21-10-2011
50
12
Download
-
Tham khảo tài liệu 'biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm part 9', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p
dibovaodoi05
21-10-2011
39
12
Download
-
Tham khảo tài liệu 'biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm part 10', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p
dibovaodoi05
21-10-2011
54
12
Download
-
Tham khảo tài liệu 'biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm part 5', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p
dibovaodoi05
21-10-2011
36
11
Download
-
Tham khảo tài liệu 'biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm part 7', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p
dibovaodoi05
21-10-2011
38
11
Download
-
[Ebook Biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống bệnh cúm gia cầm - GS.TSKH. Lê Xuân Mận](http://tailieu.vn/doc/ebook-bien-phap-an-toan-sinh-hoc-va-ve-sinh-trong-phong-chong-benh-cum-gia-cam-gs-tskh-le-xuan-ma-1186264.html)
Ebook Biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống bệnh cúm gia cầm giới thiệu với bạn đọc một số điều về dinh dưỡng thức ăn, quy hoạch xây dựng trang trại chuồng nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh phòng bệnh,..., đặc biệt nêu rõ các biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm.
100p
augi20
12-05-2012
136
65
Download
-
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế kiêm Giám đốc Đối tác cúm gia cầm và cúm ở người,Ban hành kèm theo Quyết định này Khung chiến lược truyền thông quốc gia phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người, giai đoạn 2008- 2010....
94p
tingatton
14-08-2012
95
21
Download
-
Phần 2 của cuốn sách "Bệnh cúm gia cầm và biện pháp phòng chống" giới thiệu đến bạn đọc về cách điều trị bệnh cúm gia cầm, biện pháp phòng chống cúm gia cầm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
17p
gaugau1905
09-12-2015
25
6
Download
-
Dịch cúm gia cầm gây ra bởi virut cúm A và những ảnh hưởng của dịch này đến đời sống kinh tế xã hội là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là những nước nằm trong vùng dịch.
18p
bluesky_12
21-12-2012
116
34
Download
-
Ebook 81 câu hỏi đáp về bệnh cúm gà được biên soạn nhằm mục đích phổ cập các kiến thức cần thiết về bệnh cúm gà và cách phòng chống đơn giản, dễ hiểu. Hy vọng cuốn sách thiết thực với bà con nông dân, giúp bà con nông dân có cách phòng chống cúm gia cầm, tránh thiệt hại về kinh tế.
39p
sang_som
02-05-2013
46
24
Download
-
Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người (Sách Xanh) được soạn thảo chung giữa Chính phủ Việt Nam và một số cơ quan của Liên Hợp Quốc như Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Thế giới (FAO), Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và nhiều tổ chức hợp tác đa phương và song phương như Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Pháp (...
97p
tingatton
14-08-2012
46
11
Download
-
Nội dung cuốn sách là những thông tin hết sức cơ bản về tình hình dịch cúm gia cầm đang diễn ra ở nước ta và nhiều nước trên thế giới, đồng thời giải đáp một số câu hỏi bức thiết được rất nhiều bạn đọc quan tâm. Sau đây là phần 1 của ebook.
44p
truckiettuyetmai
02-02-2015
16
3
Download
-
Nội dung cuốn sách là những thông tin hết sức cơ bản về tình hình dịch cúm gia cầm đang diễn ra ở nước ta và nhiều nước trên thế giới, đồng thời giải đáp một số câu hỏi bức thiết được rất nhiều bạn đọc quan tâm. Sau đây là phần 2 của ebook.
67p
truckiettuyetmai
02-02-2015
17
3
Download
-
Tỉnh Long An ngoài những loại nông nghiệp như thanh long, gạo, dứa... thì vấn đề chăn nuôi gia cầm rất phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Chính vì thế mà việc "Phòng chống dịch cúm gia cầm và tái sản xuất đàn gia cầm ở tỉnh Long An" là vấn đề cấp bách hiện nay cần được quan tâm.
5p
codon_10
01-04-2016
3
1
Download
-
Trong những ngày qua, trong lúc dịch cúm gia cầm (CGC) tái bùng phát ở một số tỉnh ĐBSCL. Chuyên mục Bạn nhà chăn nuôi liên tiếp nhận và giải đáp nhiều thư từ, những thắc mắc của nông dân chung quanh việc nhận biết, phát hiện và biện pháp phòng chống dịch hiệu quả.
2p
vannghia88
05-05-2010
120
40
Download
## CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM
[Thư cảm ơn sau phỏng vấn](http://tailieu.vn/tag/thu-cam-on-sau-phong-van.html) [Phòng chống bệnh do virus](http://tailieu.vn/tag/phong-chong-benh-do-virus.html) [Đề tài chăn nuôi gia cầm](http://tailieu.vn/tag/de-tai-chan-nuoi-gia-cam.html) [Phòng ngừa cho người già](http://tailieu.vn/tag/phong-ngua-cho-nguoi-gia.html) [Phòng bệnh cho người già](http://tailieu.vn/tag/phong-benh-cho-nguoi-gia.html) [Thư cảm ơn phỏng vấn](http://tailieu.vn/tag/thu-cam-on-phong-van.html) [Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm](http://tailieu.vn/tag/ky-thuat-chan-nuoi-gia-cam.html) [Chăn nuôi gia cầm](http://tailieu.vn/tag/chan-nuoi-gia-cam.html) [Phòng chống virus](http://tailieu.vn/tag/phong-chong-virus.html) [Phòng chống hacker](http://tailieu.vn/tag/phong-chong-hacker.html) [Thông báo phòng chống dịch bệnh](http://tailieu.vn/tag/thong-bao-phong-chong-dich-benh.html) [Thông báo phòng chống lụt bão](http://tailieu.vn/tag/thong-bao-phong-chong-lut-bao.html) [Giống gia cầm](http://tailieu.vn/tag/giong-gia-cam.html) [Phòng chống ô nhiễm không khí](http://tailieu.vn/tag/phong-chong-o-nhiem-khong-khi.html) [Phòng chống tham nhũng](http://tailieu.vn/tag/phong-chong-tham-nhung.html)

Set-Cookie: TLDEVNamespace=t86gm95g3fl22usadmv4n95bt3; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Dành cho em
Album:
Sáng tác: Nguyễn Hoàng Tôn
Số lượt tải: 184
Cài làm nhạc chờ (trực tiếp)
Chú ý: Đây là bản nghe thử (đã bị cắt ngắn so với bản thật)
Soạn: HNC 21944 gửi 8577
Lời bài hát Dành cho em
Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười
Hay những lúc vu vơ hờn ghen
Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em
Dù cách xa trong tim hoài mong.
Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi
Để bình minh trong anh thức giấc
Nhớ em, viết nên bao câu chuyện
Mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu.
Điệp khúc:
Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em biết không anh đang suy tư
Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa
Chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi
Vì trong anh em là điều duy nhất.
Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó
Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió
Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời
Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.
Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó
Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi
Ở trên con đường dài có hai chúng ta.
oh oh oh ...
Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em biết không anh đang suy tư
Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa
Chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em người ơi
Vì trong anh em là điều duy nhất.
Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó
Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió
Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời
Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.
Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó
Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi
Ở trên con đường dài có hai chúng ta.
Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó
Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió
Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời
Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.
Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó
Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi
Ở trên con đường dài có hai chúng ta.
Hu hú hu...
Nhạc chuông liên quan
thử
HD tải nhạc chuông "Dành cho em"
Để nghe nhạc chuông Dành cho em- Hoàng Tôn, trình duyệt/ browser của bạn cần cài flash và javascript.
Chú ý: Nếu bài nhạc chuông "Dành cho em" là miễn phí, bạn có thể nghe đầy đủ cả bài và tải về máy tính miễn phí, ngược lại bạn chỉ được nghe bản đã bị cắt ngắn.
Tainhacchuong.org hỗ trợ tải nhạc chuông bài hát Dành cho em về điện thoại qua tin nhắn sms và về máy tính.
Để đánh giá bài nhạc chuông, bạn đưa chuột vào biểu tượng sao đánh giá 1 - 2 - 3 - 4 hay 5 sao cho bài hát đang nghe.
Lời bài hát Dành cho em được cập nhật liên tục, chỉ mang tính tham khảo.
Nhập tên, nội dung và click vào "Gửi" nếu bạn muốn gửi lời bình cho nhạc chuông này
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Tải nhạc chuông Dành cho em- Hoàng Tôn về điện thoại, Download/ nghe/ Tai nhac chuong Danh cho em cho dien thoai di dong; Download nhac chuong Danh cho em, ca si Hoang Ton ve may tinh; Nhac chuong bai hat Danh cho em Hoang Ton
Bình luận:
Nội dung:

markdown:
# Dành cho em
![Ca sĩ Hoàng Tôn Ca sĩ Hoàng Tôn](http://cainhaccho.net/anh-ca-si/hoang-ton.jpg)
![Ca sĩ Hoàng Tôn Ca sĩ Hoàng Tôn](http://cainhaccho.net/anh-ca-si/hoang-ton.jpg)
[Hoàng Tôn](/ca-si/hoang-ton/)
Album:
Sáng tác:
[Nguyễn Hoàng Tôn](/loi-bai-hat/nguyen-hoang-ton/)
Số lượt tải: 184
[Tiểu sử Hoàng Tôn](/tieu-su/hoang-ton-profile/) *Cài làm nhạc chờ (trực tiếp)* **Chú ý:**Đây là bản nghe thử (đã bị cắt ngắn so với bản thật)
Soạn:
*HNC 21944*gửi *8577* [click vào đây](sms:8577?body=HNC%2021944)
## Lời bài hát Dành cho em
[Lời bài hát "Dành cho em"](/loi-bai-hat/yhdsa/danh-cho-em.htm)
Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười
Hay những lúc vu vơ hờn ghen
Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em
Dù cách xa trong tim hoài mong.
Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi
Để bình minh trong anh thức giấc
Nhớ em, viết nên bao câu chuyện
Mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu.
Điệp khúc:
Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em biết không anh đang suy tư
Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa
Chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi
Vì trong anh em là điều duy nhất.
Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó
Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió
Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời
Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.
Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó
Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi
Ở trên con đường dài có hai chúng ta.
oh oh oh ...
Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em biết không anh đang suy tư
Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa
Chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em người ơi
Vì trong anh em là điều duy nhất.
Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó
Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió
Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời
Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.
Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó
Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi
Ở trên con đường dài có hai chúng ta.
Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó
Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió
Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời
Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.
Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó
Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi
Ở trên con đường dài có hai chúng ta.
Hu hú hu...
**Bình luận** [Xem toàn bộ](#) **Bình luận:** **Tên bạn:** **Nội dung:**
## Nhạc chuông liên quan
**Tên bài nhạc chuông**Ca sĩ **Nghe**
thử
thử
## HD tải nhạc chuông "Dành cho em"
**Để nghe nhạc chuông Dành cho em- Hoàng Tôn**, trình duyệt/ browser của bạn cần cài flash và javascript.
Chú ý: Nếu bài nhạc chuông "Dành cho em" là
**miễn phí**, bạn có thể nghe đầy đủ cả bài và tải về máy tính miễn phí, ngược lại bạn chỉ được nghe bản đã bị cắt ngắn.
Tainhacchuong.org hỗ trợ tải nhạc chuông bài hát Dành cho em về điện thoại qua tin nhắn sms và về máy tính.
Để đánh giá bài nhạc chuông, bạn đưa chuột vào biểu tượng sao đánh giá 1 - 2 - 3 - 4 hay 5 sao cho bài hát đang nghe.
Lời bài hát Dành cho em được cập nhật liên tục, chỉ mang tính tham khảo.
Nhập tên, nội dung và click vào "Gửi" nếu bạn muốn gửi lời bình cho nhạc chuông này
**Từ khóa tìm kiếm trang này**:
Tải nhạc chuông Dành cho em- Hoàng Tôn về điện thoại, Download/ nghe/ Tai nhac chuong Danh cho em cho dien thoai di dong; Download nhac chuong Danh cho em, ca si Hoang Ton ve may tinh; Nhac chuong bai hat Danh cho em Hoang Ton
hoàng bá quân 24/05/14 22:35 cậu chu 05/02/14 9:47 an 11/10/13 12:45 an 17/03/13 14:45 thuong 10/03/13 22:22

WARC-Truncated: length

Cache-Control: max-age=30, public

X-C: YES,H:0 mobile

Accept-Ranges: bytes


text:
- Giới thiệu TGP
- Đức Tổng Giám Mục
- Ban Mục vụ
- Giáo hạt
- Đoàn Thể
- Legio Mariae
- Bà Mẹ Công Giáo
- Giới trẻ Con Đức Mẹ
- Thanh Sinh Công
- Hướng đạo Công giáo
- Thăng Tiến Hôn Nhân & Gia Đình
- Gia Đình Cùng Theo Chúa
- Gia Đình Chúa
- Gia Đình Phúc Âm
- Gia đình Khôi Bình
- Hiệp Hội Thánh Mẫu
- Hiệp Hội Bác Ái Vinh Sơn
- Dòng Phan Sinh Tại Thế VN
- Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh
- Dòng Ba Cát Minh
- Lòng Thương Xót Chúa
- Phong trào Cursillo
- Gia Đình Tận Hiến
- Gia Đình Phạt tạ Thánh tâm
- Thiếu nhi Thánh Thể
- Hội Mân Côi
- Gia Đình Emmanuel
- Giới trẻ
- Doanh Nhân Công Giáo
- Y tế Công Giáo
- Giáo chức Công giáo
- Cao Niên
- Nghệ sĩ Công giáo
- Linh mục
- Tu sĩ
- Tư liệu
- Văn Hoá
- Multimedia
- Thông báo
- Thời sự
- ĐHY

markdown:
- Giới thiệu TGP
[Đức Tổng Giám Mục](/tgm-phaolo-bui-van-doc) [Ban Mục vụ](/taxonomy/term/330)
- Giáo hạt
[Đoàn Thể](/) [Legio Mariae](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/legio-mariae) [Bà Mẹ Công Giáo](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/h%E1%BB%99i-c%C3%A1c-b%C3%A0-m%E1%BA%B9-c%C3%B4ng-gi%C3%A1o) [Giới trẻ Con Đức Mẹ](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/gi%E1%BB%9Bi-tr%E1%BA%BB-con-%C4%91%E1%BB%A9c-m%E1%BA%B9) [Thanh Sinh Công](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/thanh-sinh-c%C3%B4ng) [Hướng đạo Công giáo](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-%C4%91%E1%BA%A1o-c%C3%B4ng-gi%C3%A1o) [Thăng Tiến Hôn Nhân & Gia Đình](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/th%C4%83ng-ti%E1%BA%BFn-h%C3%B4n-nh%C3%A2n-v%C3%A0-gia-%C4%91%C3%ACnh) [Gia Đình Cùng Theo Chúa](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/gia-%C4%91%C3%ACnh-c%C3%B9ng-theo-ch%C3%BAa) [Gia Đình Chúa](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/gia-%C4%91%C3%ACnh-ch%C3%BAa) [Gia Đình Phúc Âm](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/gia-%C4%91%C3%ACnh-ph%C3%BAc-%C3%A2m) [Gia đình Khôi Bình](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/gia-%C4%91%C3%ACnh-kh%C3%B4i-b%C3%ACnh) [Hiệp Hội Thánh Mẫu](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/hi%E1%BB%87p-h%E1%BB%99i-th%C3%A1nh-m%E1%BA%ABu) [Hiệp Hội Bác Ái Vinh Sơn](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/hi%E1%BB%87p-h%E1%BB%99i-b%C3%A1c-%C3%A1i-vinh-s%C6%A1n) [Dòng Phan Sinh Tại Thế VN](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/d%C3%B2ng-phan-sinh-t%E1%BA%A1i-th%E1%BA%BF-vi%E1%BB%87t-nam) [Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/huynh-%C4%91o%C3%A0n-gi%C3%A1o-d%C3%A2n-%C4%91-minh) [Dòng Ba Cát Minh](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/d%C3%B2ng-ba-c%C3%A1t-minh) [Lòng Thương Xót Chúa](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/l%C3%B2ng-th%C6%B0%C6%A1ng-x%C3%B3t-ch%C3%BAa) [Phong trào Cursillo](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/phong-tr%C3%A0o-cursillo) [Gia Đình Tận Hiến](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/gia-%C4%91%C3%ACnh-t%E1%BA%ADn-hi%E1%BA%BFn) [Gia Đình Phạt tạ Thánh tâm](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/gia-%C4%91%C3%ACnh-ph%E1%BA%A1t-t%E1%BA%A1-th%C3%A1nh-t%C3%A2m) [Thiếu nhi Thánh Thể](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/thi%E1%BA%BFu-nhi-th%C3%A1nh-th%E1%BB%83) [Hội Mân Côi](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/h%E1%BB%99i-m%C3%A2n-c%C3%B4i) [Gia Đình Emmanuel](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/gia-%C4%91%C3%ACnh-emmanuel) [Giới trẻ](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/gi%E1%BB%9Bi-tr%E1%BA%BB) [Doanh Nhân Công Giáo](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/doanh-nh%C3%A2n-c%C3%B4ng-gi%C3%A1o) [Y tế Công Giáo](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/y-t%E1%BA%BF-c%C3%B4ng-gi%C3%A1o) [Giáo chức Công giáo](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/gi%C3%A1o-ch%E1%BB%A9c-c%C3%B4ng-gi%C3%A1o) [Cao Niên](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-cao-tu%E1%BB%95i) [Nghệ sĩ Công giáo](/category/%C4%91o%C3%A0n-th%E1%BB%83/ngh%E1%BB%87-s%C4%A9-c%C3%B4ng-gi%C3%A1o)
-
- Linh mục
- Tu sĩ
- Tư liệu
- Văn Hoá
- Multimedia
- Thông báo
- Thời sự
[ĐHY](/hong-y-gb-pham-minh-man)

Set-Cookie: SESSe27f40e355720a70a7e2d63a35b42cba=m3sj1fgatrqik6bma7vojkbti2; expires=Sat, 15-Apr-2017 12:07:10 GMT; path=/; domain=.tgpsaigon.net

Server: Apache/2.2.15 (CentOS)

Cache-Control: must-revalidate

Content-Type: text/html; charset=utf-8


text:
Thiết bị mạng Switch Dlink DES-1210-28
Hỗ trợ Tư Vấn 0909648899-MCSE,CCNP
Hỗ trợ Kinh Doanh 0917684899-Mr.Quốc
08.62578355-Ms.Vân
Hỗ trợ Kỹ Thuật
Mr.Quang
Mr.Phát
Copyright © 2011 - 2017 www.thegioimang.vn. All Rights Reserved
Email: info@thegioimang.vn - Tel:08.62578355 - Fax:08.62578356

markdown:
|
|![]()
Xem ảnh lớn
|
|
## Switch Dlink DES-1210-28
|
|Đơn giá:
|
|**Thiết bị mạng Switch Dlink DES-1210-28**
|Model||DES-1210-28|
|Hardware Version||C1|
|100Base-TX Ports||24|
|100Base-TX PoE Ports||-|
|1000Base-T Ports||2|
|1000Base-T PoE Ports||-|
|1000Base SFP||-|
|1000Base-T / SFP Ports
|
(Combo)
|2|
|PoE Budget||-|
|Switching Capacity||12.8 Gbps|
|Jumbo Frame||-|
|QoS||✔|
|Spanning Tree Protocol||✔|
|Link Aggregation||✔|
|VLAN||256 Groups|
|Surveillance VLAN||✔|
|Voice VLAN||✔|
|IGMP Snooping||256 Groups|
|802.1X Access Control||✔|
|DHCP Server Screening||✔|
|SNMP||✔|
|Cable Diagnostics||✔|
|Energy Saving Technology||D-Link Green|
|19" Rack Mountable||✔|
|Fans||Fanless|
|Built-in PSU||✔|
|Web-based GUI||✔|
|Command Line Interface||Yes (Light)|
|
Switch Dlink DES-1210-08P
|![]()
|
Switch Dlink DGS-1210-10P
|![]()
|
Switch Dlink DGS-1210-20
|![]()
|
Switch Dlink DGS-1210-28
|![]()
|
Switch Dlink DES-1210-52
|![]()
|
Switch Dlink DES-1210-28P
|![]()
|
Switch Dlink DGS-1210-52
|![]()
|
Switch Dlink DGS-1210-28P
|![]()

Set-Cookie: jv_lago_tpl=jv_lago; expires=Tue, 13-Mar-2018 08:17:40 GMT; path=/

Server: LiteSpeed

P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"


text:
Kết quả lượt đi vòng 1/8 Europa League, diễn ra ngày 10/3
- Trọng tài V-League ‘ngại’ trở lại sân cỏ vì áp lực
- Tin thể thao 9/3: Đội Công Vinh chi đậm nhất V-League
- Tin HOT 9/3: HLV Hoàng Anh Tuấn gửi ‘tối hậu thư’ cho U20 VN
Hàng công kém sắc, M.U nhận trận hòa trên đất Nga
Với đẳng cấp và lực lượng chênh lệch, các cầu thủ M.U đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dẫu vậy, trước một mặt sân thi đấu có chất lượng quá tệ, đội khách vẫn không thể thực hiện được điều mong muốn.
Phải tới những phút cuối hiệp một, NHM Quỷ đỏ mới có dịp được ăn mừng khi Fellaini chọc khe cho Ibra thoát xuống trước khi chuyền vào thuận lợi để Mkhitaryan dễ dàng sút tung lưới Rostov.
Có bàn thắng dẫn trước, MU chơi tự tin hơn trong hiệp đấu còn lại, tuy nhiên khi mà hiệp đấu thứ hai vừa qua được ít phút, Quỷ đỏ đã bị thủng lưới sau pha đi bóng và dứt điểm chính xác của Alexander Bukharov ở phút thứ 53. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên tới cuối trận. Đây là một lợi thế nhỏ cho MU trước trận lượt về trên sân nhà.
Lyon đại thắng Roma, Schalke hòa Gladbach
Đại chiến Lyon vs Roma cũng là một cặp đấu đáng chú ý. Với lợi thế sân nhà, Lyon không ngần ngại chơi tấn công và có được bàn mở tỉ số ngay phút thứ 8 sau pha dàn xếp đá phạt với cú dứt điểm cận thành của Mouctar Diakhaby. Đến phút 20, đội khách đã có bàn gỡ hòa do công của Mohamed Salah. 13 phút sau, đội khách bất ngờ vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Fazio.
Hiệp hai, Lyon bùng nổ. Phút 47, Corentin Tolisso lập công sau đường kiến tạo tuyệt đẹp của Lacazette. Phút 74, Nabil Fekir đã có bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên 3-2 cho Lyon. Cuối trận, Lacazette dứt điểm từ xa tuyệt đẹp, ấn định tỷ số 4-2.
Trong khi đó, ở đại chiến nước Đức, Schalke hòa Mochengladbach với tỷ số 1-1. Cả 2 bàn thắng đều được ghi trong hiệp một do công của Jonas Hofmann (Gladbach) và Guido Burgstaller (Schalke).
ket qua europa league
ket qua MU
ty so MU vs rostov
ket qua man utd
ket qua lyon
ket qua as roma
ket qua bong da c2 hom nay
ket qua bong da c2 10/3
ket qua bong da c2
ket qua bong da mu 10/3
Man United
FC Rostov
Lyon
A.S. Roma
FC Schalke 04
Borussia Moenchengladbach
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
-
1
HLV Hàn Quốc nể lối chơi tiqui-taka của U17 HAGL
-
2
HLV Đài Loan chỉ ra cầu thủ Việt Nam đủ sức đá ở Nhật Bản
-
3
Nguyễn Hồng Sơn: Người Việt thắng Beckham, Rivaldo, Yorke
-
4
Sao Việt kiều chuẩn bị về nước đá cùng ĐT U20 Việt Nam
-
5
Pha bóng cầu thủ tự kiến tạo và ghi bàn trong truyền thuyết
-
6
Chuyển nhượng 22-3: Sốc với công thần mà Real sắp 'trảm'
-
7
Dự đoán đội hình ĐT Việt Nam đấu Đài Loan: 18h00 ngày 22/3
-
8
HLV Wenger chính thức lên tiếng về tương lai tại Arsenal
-
9
HLV Hữu Thắng nói gì về trận hòa của Việt Nam trước Đài Loan
-
10
Lý do Công Phượng được gọi; U20 VN thử việc sao người Séc

markdown:
![UEFA hành động bất ngờ sau màn ‘ăn chuối’ của Rojo UEFA hành động bất ngờ sau màn ‘ăn chuối’ của Rojo](http://media.thethao247.vn/resize_300x180/upload/vuongnh/2017/03/17/uefa-hanh-dong-bat-ngo-sau-man-an-chuoi-cua-rojo1489758486.jpg)
**Hàng công kém sắc, M.U nhận trận hòa trên đất Nga**
Với đẳng cấp và lực lượng chênh lệch, các cầu thủ M.U đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dẫu vậy, trước một mặt sân thi đấu có chất lượng quá tệ, đội khách vẫn không thể thực hiện được điều mong muốn.
Phải tới những phút cuối hiệp một, NHM Quỷ đỏ mới có dịp được ăn mừng khi Fellaini chọc khe cho Ibra thoát xuống trước khi chuyền vào thuận lợi để Mkhitaryan dễ dàng sút tung lưới Rostov.
Có bàn thắng dẫn trước, MU chơi tự tin hơn trong hiệp đấu còn lại, tuy nhiên khi mà hiệp đấu thứ hai vừa qua được ít phút, Quỷ đỏ đã bị thủng lưới sau pha đi bóng và dứt điểm chính xác của Alexander Bukharov ở phút thứ 53. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên tới cuối trận. Đây là một lợi thế nhỏ cho MU trước trận lượt về trên sân nhà.
**Lyon đại thắng Roma, Schalke hòa Gladbach**
Đại chiến Lyon vs Roma cũng là một cặp đấu đáng chú ý. Với lợi thế sân nhà, Lyon không ngần ngại chơi tấn công và có được bàn mở tỉ số ngay phút thứ 8 sau pha dàn xếp đá phạt với cú dứt điểm cận thành của Mouctar Diakhaby. Đến phút 20, đội khách đã có bàn gỡ hòa do công của Mohamed Salah. 13 phút sau, đội khách bất ngờ vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Fazio.
Hiệp hai, Lyon bùng nổ. Phút 47, Corentin Tolisso lập công sau đường kiến tạo tuyệt đẹp của Lacazette. Phút 74, Nabil Fekir đã có bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên 3-2 cho Lyon. Cuối trận, Lacazette dứt điểm từ xa tuyệt đẹp, ấn định tỷ số 4-2.
Trong khi đó, ở đại chiến nước Đức, Schalke hòa Mochengladbach với tỷ số 1-1. Cả 2 bàn thắng đều được ghi trong hiệp một do công của Jonas Hofmann (Gladbach) và Guido Burgstaller (Schalke).
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
|#||Team||PI||GD||Pts|
|1||
|

Server: nginx

Content-Type: text/html

Set-Cookie: SERVERID=; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; path=/


text:
(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi được cơ bản dập tắt, đám cháy xe bồn tiếp xăng ở cây xăng 2B Trần Hưng Đạo, đối diện cổng Bệnh viện 108 Hà Nội, đã bất ngờ bùng phát trở lại. Nguy cơ xảy ra nổ vẫn chưa được loại trừ hoàn toàn.
Sau nhiều tiếng nổ lớn có thể nghe thấy từ khoảng cách vài trăm mét, ngọn lửa kèm theo cột khói đen bốc cao ngùn ngụt.
Hình ảnh vụ cháy nhìn từ xa
Tóm tắt vụ cháy:- Xe bồn 22m3 tiếp xăng cho cây xăng Quân đội 2B Trần Hưng Đạo - Hà Nội bị rò rỉ xăng, gây cháy- Hai ô tô, gần 10 xe máy, nhiều cửa hàng bị thiêu rụi- Năm lính cứu hỏa, 3 nhân viên cây xăng bị thương
Vị trí cây xăng ở gần ngã ba, giao thông đông đúc, và đối diện cổng bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng như bệnh viện Hữu nghị.
Trong bán kính vài trăm mét kể từ điểm xảy ra cháy nổ, người dân đã được cơ quan chức năng sơ tán để đảm bảo an toàn.
Theo một số nhân chứng, nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy là xăng rò rỉ từ xe bồn trong quá trình vận chuyển và bơm xăng vào kho chứa của cây xăng, bắt lửa dẫn đến cháy. Chiếc xe bồn này có dung tích 22m3, chứa đầy xăng.
Ghi nhận của phóng viên Thethaovanhoa.vn đang có mặt ở hiện trường, lực lượng cứu hỏa với hàng chục xe và hàng trăm cảnh sát đang nỗ lực chữa cháy. Nhiều xe chữa cháy khác đang tiếp tục được huy động đến.
Điều nguy hiểm là xăng vẫn tiếp tục rò rỉ, chảy ra đường gây cháy trên diện rộng dẫn đến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tránh xa khu vực đặc biệt nguy hiểm này.
Lực lượng chức năng đang tích cực chữa cháy. Các ụ nước ở khu vực xung quanh, như của Bệnh viện 108 hay của Thông tấn xã Việt Nam, đã được huy động cho việc chữa cháy.
Video vụ cháy:
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Nguồn: MerB - Otofun
Đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin thiệt hại về người.
14h24': Vụ cháy vẫn chưa thể dập tắt. Lửa và cột khói vẫn tiếp tục bốc cao. Tình hình rất nghiêm trọng.
Theo phóng viên Thethaovanhoa.vn tại hiện trường, một ôtô 4 chỗ đậu trong cây xăng cháy đen
Một cửa hàng 2 tầng nằm gần đó cùng 6-7 xe máy dựng phía trước cũng bị lửa thiêu rụi
14h40: Xe thang được huy động đến hiện trường, tiếp cận đám cháy từ hướng sân tennis phía sau cây xăng. Nỗ lực này giúp đám cháy được khống chế tốt hơn, lửa không còn bốc cao như trước.
14h45: Thông tin từ phóng viên Thethaovanhoa.vn đang có mặt ở hiện trường, khu vực xung quanh cây xăng đã bị phong tỏa. Người dân cũng như phóng viên được lực lượng chức năng yêu cầu rời xa khu vực xảy ra cháy để đảm bảo an toàn. Đến thời điểm hiện tại, thông tin khẳng định KHÔNG có người nào tử nạn trong vụ cháy nổ này.
Chiếc xe bồn chở xăng chỉ bị cháy, không phát nổ. Tuy nhiên, những chiếc xe máy ở khu vực xung quanh khi bị cháy đã phát nổ.
15h00: Lực lượng chức năng vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn đám cháy, dù cột khói không còn bốc cao như trước.
Một lính cứu hỏa đã phải nhập viện vì sặc khói.
15h10: Xe cứu hỏa vẫn tiếp tục được huy động đến hiện trường.
CẬP NHẬT: Bên cạnh một lính cứu hỏa bị sặc khói, 3 người bị thương từ vụ cháy đã được đưa đi cấp cứu.
CẬP NHẬT: Có tổng cộng 5 lính cứu hỏa và 3 nhân viên cây xăng phải nhập viện vì vụ cháy, nổ này.
Xăng từ xe bồn chảy xuống đường bốc lửa
Ngọn lửa vẫn đang lan chảy
Cứu hỏa ra sức dập lửa bùng phát trong xe bồn
16h00: Sau 2,5 tiếng cháy dữ dội, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lửa và khói không còn bốc lên ở khu vực cây xăng. Nguy cơ nổ bồn chứa xăng cũng đã được loại bỏ. Các cơ quan chức năng tiếp tục làm việc, điều tra nguyên nhân cũng như xử lý hậu quả của vụ cháy.
17h00: Đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại, khói đen lại bốc cao nghi ngút. Việc chữa cháy bằng nước và bọt chuyên dụng không còn hiệu quả, xe cở cát được huy động đổ cát trực tiếp vào đám cháy.
18h00: Đám cháy đã được khống chế một lần nữa, tuy nhiên, nguy cơ cháy và nổ vẫn còn. Lực lượng chức năng đang nỗ lực xử lý dứt điểm vụ việc để hạn chế hậu quả có thể xảy ra.
Xem thêm: Ảnh hiện trường vụ cháy
Những người hùng trong đám cháy
Nhóm PV: Đông Hà - Phạm Mỹ - Hoa Chanh
Một đám cháy lớn đang xảy ra tại cây xăng nằm đối diện bệnh viện 108 (đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngọn lửa bùng cao, kèm theo cột khói rất lớn.
(hoangvinh106@gmail.com10:51 23/03/2017)
(hoangvinh106@gmail.com 10:51 23/03/2017)
(ngocthanh1975@gmail.com09:30 23/03/2017)
(ngocthanh1975@gmail.com 09:30 23/03/2017)
(vophuongtvt09:16 23/03/2017)
(vophuongtvt 09:16 23/03/2017)
(hthoaidung@yahoo.com.vn09:12 23/03/2017)
(hthoaidung@yahoo.com.vn 09:12 23/03/2017)
(phantuyen1983@gmail.com08:50 23/03/2017)
(phantuyen1983@gmail.com 08:50 23/03/2017)
BÁO ĐIỆN TỬ THỂ THAO & VĂN HÓA - TTXVN
Giấy phép số 321/GP-BTTTT ngày 15/06/2016 do Bộ TT&TT cấp
Tòa soạn: 11 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
T: 04.39331878 F: 04.38248600 E: toasoan@thethaovanhoa.vn
© 2008 - 2017 Báo Điện tử Thể thao & Văn hóa, TTXVN. All rights reserved
® Thể thao & Văn hóa giữ bản quyền nội dung trên website này.

Cache-Control: private

Vary: User-Agent


text:
Giao diện web đẹp và các dịch vụ tuyệt vời. Những thắc mắc của tôi đã được trả lời ngay lập tức thông qua dịch vụ hỗ trợ trực tuyến...
Chị Hương
Trưởng phòng Cty MAXIM'S CLUB
HotLine 0945 518 538
CSKH 08 38 12 17 19
Email : info@123corp.vn
123corpvn@gmail.com
Đc 1: 09 Phan Kế Bính - P. Đa Kao - Q.1 - Tp. HCM

markdown:
Giao diện web đẹp và các dịch vụ tuyệt vời. Những thắc mắc của tôi đã được trả lời ngay lập tức thông qua dịch vụ hỗ trợ trực tuyến...
**Chị Hương**
Trưởng phòng Cty MAXIM'S CLUB
HotLine
**0945 518 538**
CSKH
**08 38 12 17 19**
Email : info@123corp.vn
123corpvn@gmail.com
Đc 1: 09 Phan Kế Bính - P. Đa Kao - Q.1 - Tp. HCM

Powered-by: CaoBox 1.1

Cache-Control: public, max-age=2592000


text:
+ Thị trường thế giới: Giá đường thế giới tháng 1/2013 giảm so với tháng 12/2012. Tại New York, giá đường thô giao tháng 3/2013 khoảng 18,37-19,57 Uscent/Lb, giảm 0,12 -0,18 Uscent/Lb; tại Luân Đôn, giá đường trắng giao tháng 3/2013 khoảng 489,6 507- 514,8 528,4 USD/tấn, giảm khoảng 8,6- 10,6 USD/tấn.
+ Thị trường trong nước: Tình hình sản xuất: Đến 18/1/2013, có 40/41 nhà máy đường mía và nhà máy luyện đường Biên Hòa đang hoạt động (còn nhà máy đường Tuyên Quang chưa vào vụ).
Theo báo cáo của Cục Chế biến Thương mại NLTS và nghề muối- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đến ngày 21/1/2013, các nhà máy đường sản xuất 578.617 tấn đường. Tồn kho tại các nhà máy đường đến 21/1/2013 là 249.742 tấn đường.
Giá mía 10 CCS tại ruộng dao động từ 855.000-1.150.000 đồng/tấn (Miền Bắc: 870.000- 1.000.000 đồng/tấn, Miền Trung - Tây Nguyên: 900.000 -928.000 đồng/tấn; Đông Nam Bộ: 950.000 - 1.150.000 đồng/kg; ĐBSCL: 855.000 - 940.000 đồng/kg).
Giá đường: Giá bán buôn đường RS và RE tháng 1/2013 giảm khoảng 200- 900 đồng/kg so với tháng 12/2012, hiện giá bán buôn đường RS khoảng 13.900 - 14.800 đồng/kg, giá bán buôn đường RE khoảng 16.800 - 17.600 đồng/kg. Giá bán lẻ đường ổn định so với tháng 12/2013, hiện dao động trong khoảng 19.000-23.000 đồng/kg.
+ Tình hình nhập khẩu: Đến ngày 30/12/2012 thực hiện nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan là 68.000 tấn (trong 70.000 tấn hạn ngạch thuế quan cấp năm 2012). Trong đó, các doanh nghiệp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất 48.000 tấn, Công ty cổ phần Đường Biên Hoà 20.000 tấn.
- Dự báo:
+ Thị trường thế giới: Dự báo sản lượng tại Braxin tăng 4,7% so với vụ trước, trong khi đó nhu cầu nhập khẩu đường tại nhiều quốc gia chưa được cải thiện, tháng 2/2013, giá đường tiếp tục giảm.
+ Thị trường trong nước: Nguồn cung dồi dào như hiện nay dự báo giá đường giảm.
© Bản quyền thuộc về Thời báo Tài chính Việt Nam
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Thời báo Tài chính Việt Nam.
Tổng biên tập: Phạm Văn Hoành
Phó Tổng biên tập: Đinh Hùng
Trưởng phòng Báo điện tử: Đậu Huy Sáu
Địa chỉ Tòa soạn: 34 Tuệ Tĩnh, Hà Nội - Điện thoại: 04.39431657 - Fax: 04.39431632 - Email: thoibaotaichinhvietnam@gmail.com
Giấy phép báo điện tử :160/GP-BTTTT
Đường dây nóng: 0965 199 586 - Liên hệ quảng cáo: 0965 182 586

Cache-Control: private, max-age=0

X-FRAME-OPTIONS: SAMEORIGIN

X-Content-Type-Options: nosniff

X-MS-InvokeApp: 1; RequireReadOnly


text:
- Thông tin mô tả
- Đánh giá
Viết nhận xét của bạn về sản phẩm này
Sản phẩm chờ thanh toán ×
Không có sản phẩm nào
Shop Thoi Trang F5 ra đời với mong muốn mang đến một làn gió mới cho xu hướng thời trang trẻ Việt Nam. Đến với chúng tôi bạn sẽ có được sự hài lòng không chỉ về sản phẩm luôn chất lượng với giá thành tốt nhất mà còn được sự phục vụ nhiệt tình của nhân viên Thoi Trang F5.
Bạn có thể thỏa sức mua sắm với những mẫu Giày Nam, Giày Nữ, Áo sơ mi nam và cả những Phụ kiện thời trang như: Đồng hồ, Dây thắt lưng,.... Mỗi một sản phẩm đều được Shop bảo hành một cách tốt nhất, vì thế bạn có thể yên tâm với chất lượng sản phẩm. Khách hàng đến với Shop còn được hưởng nhiều sự ưu đãi Giảm giá và Khuyến mãi thường xuyên. Vậy bạn hãy chọn và đến ngay với Thoi Trang F5 để làm mới phong cách thời trang của mình nhé.

markdown:
- Thông tin mô tả
- Đánh giá
## Viết nhận xét của bạn về sản phẩm này
Sản phẩm chờ thanh toán
[×](#)
Không có sản phẩm nào
**Shop Thoi Trang F5 **ra đời với mong muốn mang đến một làn gió mới cho xu hướng thời trang trẻ Việt Nam. Đến với chúng tôi bạn sẽ có được sự hài lòng không chỉ về sản phẩm luôn chất lượng với giá thành tốt nhất mà còn được sự phục vụ nhiệt tình của nhân viên **Thoi Trang F5**.
Bạn có thể thỏa sức mua sắm với những mẫu
**Giày Nam**, **Giày Nữ**, **Áo sơ mi nam** và cả những **Phụ kiện thời trang** như: **Đồng hồ**, **Dây thắt lưng**,.... Mỗi một sản phẩm đều được Shop bảo hành một cách tốt nhất, vì thế bạn có thể yên tâm với chất lượng sản phẩm. Khách hàng đến với Shop còn được hưởng nhiều sự ưu đãi Giảm giá và Khuyến mãi thường xuyên. Vậy bạn hãy chọn và đến ngay với **Thoi Trang F5** để làm mới phong cách thời trang của mình nhé.

Set-Cookie: frontend=h0d5thdbsh9tpl40uskhcv02k2; expires=Thu, 23-Mar-2017 20:16:07 GMT; path=/; domain=thoitrangf5.vn; HttpOnly

Cache-Control: private, must-revalidate


text:
Có ảnh
Giờ tự do
Lối đi riêng
Internet/Wifi
Truyền hình cáp
Gần trường học
Gần chợ, siêu thị
Gần công viên
Nội thất đầy đủ
Có chỗ để xe
Hẻm xe hơi
Máy lạnh

markdown:
|
|![]()
## [NEW] Dịch vụ đăng tin trọn gói
![]()
Toàn Quốc
![]()
330,000 VNĐ
![]()
0908 117 237
![]()
23-09-2016
![]()
--
Từ ngày 20/09/2016, thuere cung cấp dịch vụ hỗ trợ ĐĂNG TIN TRỌN GÓI. - Đối tượng sử dụng dịch vụ: tất cả khách hàng có phòng trọ/nhà nguyên căn/văn phòng/mặt bằng... cần cho thuê. - Phạm vi áp dụng: toà
[[](/-new-dich-vu-dang-tin-tron-goi-thr02000000-0-A4956-0.html) **...**]
|
|![]()
## Cho thuê phòng riêng - Nhà 3 phòng ngủ Long Biên - Nguyễn Văn Cừ.
![]()
Q.Long Biên
![]()
2,000,000 VNĐ
![]()
01662381989
![]()
11-12-2016
![]()
163
Mình ở sài gòn ra hà nội làm có thuê nhà to nên giờ có share lại 1 phòng. Nhà đẹp mà ngõ nhỏ rất an ninh và yên tĩnh.Nhà đầy đủ đồ có 3 phòng ngủ, 1 sân phơi, 3 toilet, có hệ thống điện nước, internet đầy đủ, chỉ cần dọn vào ở.Siêu thị vinmart ở sát bên, trường mầm non, thế giớ
[[](/cho-thue-phong-rieng-nha-3-phong-ngu-long-bien-nguyen-van-cu--thr01000020-0-B124526-0.html) **...**]
|
|![]()
## Cho thuê nhà riêng phố Nguyễn Phúc Lai, tổng diện tích 45m2; 1.5tầng,
![]()
Q.Đống Đa
![]()
7,500,000 VNĐ
![]()
01644060667
![]()
09-12-2016
![]()
55
Nhà riêng biệt khép kín, phố Nguyễn Phúc LaiDiện tích: 45m2x1,5 tầng Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ riêng biệt, gác lửng rộng rãiNội thất: tủ bếp, điều hòa, vệ sinh khép kín sạch sẽ.Đường ngõ ô tô đi rộng rất phù hợp cho hộ gia đình (hoặc ở ghép)Giá thuê: 7,5tr/thángLiên hệ: Miss L
[[](/cho-thue-nha-rieng-pho-nguyen-phuc-lai-tong-dien-tich-45m2-1-5tang--thr01000020-0-B124242-0.html) **...**]
|
|![]()
## Cần tìm một bạn nữ ở ghép chung cư 162 nguyễn tuân , 2 phòng ngủ
![]()
Q.Thanh Xuân
![]()
3,000,000 VNĐ
![]()
0941025004
![]()
28-11-2016
![]()
127
Cần tìm người ở ghép , chung cư 162 A nguyễn tuân , có 2 phòng ngủ , giá 3,5tr / tháng , nhà đầy đủ đồ , sàn gỗ , cần tìm một bạn nữ nhé , lh 0941 025 004
[[](/can-tim-mot-ban-nu-o-ghep-chung-cu-162-nguyen-tuan-2-phong-ngu-thr01000020-0-B121792-0.html) **...**]
|
|![]()
## Tìm người share mặt bằng buôn bán ... thích hợp bán hàng ăn uông
![]()
Q.Ba Đình
![]()
4,000,000 VNĐ
![]()
009496809903
![]()
25-11-2016
![]()
115
Mình đang có nhu cầu share mặt bằng buôn bán tại khu 7,2 ha Vĩnh Phúc ( ngay tại chợ Vĩnh Phúc) ... diện tích bên trong 35m2 ... bên ngoài vỉa hè 15 m2 ... rất thích hợp để bán hàng đồ ăn đồ uống (lưu ý chỉ bán thực phẩm sạch như đồ ăn nhanh, cafe, nước uống ... ) vì mình còn làm văn phòng g
[[](/tim-nguoi-share-mat-bang-buon-ban-thich-hop-ban-hang-an-uong-thr01000020-0-B121214-0.html) **...**]
|
|![]()
## Share tầng 3-4 toà nhà Văn Phòng tại Trần Kim Xuyến
![]()
Q.Ba Đình
![]()
14,000,000 VNĐ
![]()
0913858977
![]()
16-11-2016
![]()
95
Share tầng 3-4 toà nhà Văn Phòng tại Trần Kim Xuyến,Dt 70m2, giá 14tr.LH 0913858977
[[](/share-tang-3-4-toa-nha-van-phong-tai-tran-kim-xuyen-thr01000020-0-B118979-0.html) **...**]
|
|![]()
## Tìm 1 bạn nữ ở ghép tại khu vực mễ trì thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
![]()
Q.Từ Liêm
![]()
1,400,000 VNĐ
![]()
0973831261
![]()
16-11-2016
![]()
102
Tìm một bạn nữ ở ghépHiện mình ở ngõ 230 phố mễ trì thượng, mình đang thuê phòng tầng 2, diện tích 15m2, giá 1tr4, điện 4k 1 số, nước 60k/người, chỗ nấu ăn phơi quần áo riêng, vs chung, an ninh tốt (chủ tầng 1 nên an ninh yên tâm nhé). Mình đi làm cả ngày tối về chỉ ngủ nên cần tìm m�
[[](/tim-1-ban-nu-o-ghep-tai-khu-vuc-me-tri-thuong-nam-tu-liem-ha-noi-thr01000020-0-B118809-0.html) **...**]
|
|![]()
## Chung cư Tổ hợp CC The Pride chính chủ có 3WC, 3PN, 1 Bếp, 1PK có th
![]()
Q.Hà Đông
![]()
10,000,000 VNĐ
![]()
01659607643
![]()
09-11-2016
![]()
141
Cho thuê căn hộ chung cư cao cấp The Pride Hải Phát chính chủ tại Phường La Khê, Hà Đông. Diện tích 146m2 giá cho thuê là 9tr/tháng, trả trước 6 tháng gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp. Đã trang bị đầy đủ Nóng lạnh, Điều hoà, Tủ bếp, Bếp từ. Căn Hộ trong khu v�
[[](/chung-cu-to-hop-cc-the-pride-chinh-chu-co-3wc-3pn-1-bep-1pk-co-th-thr01000020-0-B117168-0.html) **...**]
|
|![]()
## Cho thuê phòng trọ nhà mặt phố Chùa Láng, quận Đống Đa
![]()
Q.Đống Đa
![]()
2,500,000 VNĐ
![]()
01646270468
![]()
09-11-2016
![]()
191
Cần tìm 2 bạn Nữ ở ghép phòng trọ nhà mặt phố Chùa Láng, diện tích 18m2 tầng 2, có WC rộng, nóng lạnh, bồn tắm, có ban công, giếng trời, hướng Nam, sạch sẽ, an ninh tốt, giá thuê 2,5 triệu. LH: Chị Giang 01646270468
[[](/cho-thue-phong-tro-nha-mat-pho-chua-lang-quan-dong-da-thr01000020-0-B116932-0.html) **...**]
|
|![]()
## Cho thuê nhà riêng tại Đê La Thành - Hào Nam. Dưới 10 triệu
![]()
Q.Đống Đa
![]()
9,500,000 VNĐ
![]()
0965191693
![]()
07-11-2016
![]()
106
Cho thuê nhà riêng tại Đê La Thành - Hào Nam. DT 45m2 x 4 tầng.Tầng 1: Phòng khách, bếp, WC (có sân để xe).Tầng 2: 2 phòng ngủ, 1 WC.Tầng 3: 2 phòng ngủ, 1 WC.Tầng 4: Phòng thờ, sân phơi rộng rãi.Có điều hòa, nóng lạnh, tủ bếp.Nhà mặt ngõ rộng, tiện đi lại sinh hoạt. Phù hợp hộ gia đình thuê
[[](/cho-thue-nha-rieng-tai-de-la-thanh-hao-nam-duoi-10-trieu-thr01000020-0-B116646-0.html) **...**]
|
|![]()
## Nhà 5 tầng cho thuê 10 phòng đẹp khep kin tai 24/83 Kim Đồng.
![]()
Q.Hoàng Mai
![]()
1,700,000 VNĐ
![]()
24/830906016
![]()
05-11-2016
![]()
166
Nhà 5 tầng cho thuê 10 phòng đẹp khep kin (chỉ hộ gđ và Sv nữ hoặc công sở thuê) và Cửa Hàng mặt Ngõ tiện làm vp, sau bến xe Giáp Bát, oto đỗ cửa, dân trí cao, chỗ để xe, sân phơi T5, các phòng từ 18-27m, giá 1,8tr-2,9tr, điện 3500n/s. Miễn TG, Ae Like và share hộ mình, Ok.LH : nghách 24/83 Kim Đồng
[[](/nha-5-tang-cho-thue-10-phong-dep-khep-kin-tai-24-83-kim-dong--thr01000020-0-B116248-0.html) **...**]

Vary: Accept-Encoding,User-Agent