text:
Quy phạm trang bị điện - Phần 2 Hệ thống đường dẫn điện
Chia sẻ: Phạm Thị Thu Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:156
lượt xem 307
download
Quy phạm trang bị điện - Phần 2 Hệ thống đường dẫn điện
Chương này áp dụng cho hệ dẫn điện của các mạch động lực, mạch chiếu sáng, mạch nhị thứ điện áp đến 1kV dòng điện xoay chiều và một chiều, lắp đặt trong và trên mặt tường ngoài của các toà nhà và công trình, trong xí nghiệp, cơ quan, công trường xây dựng,
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Quy phạm trang bị điện - Phần 2 Hệ thống đường dẫn điện
- Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam Bé c«ng nghiÖp PhÇn II hÖ thèng ®−êng dÉn ®iÖn 11 TCN - 19 - 2006 Hµ Néi - 2006
- Môc lôc PhÇn II HÖ thèng ®−êng dÉn ®iÖn Ch−¬ng II.1 hÖ dÉn ®iÖn nhá ®iÖn ¸p ®Õn 1kV • Ph¹m vi ¸p dông vµ ®Þnh nghÜa .............................................. Trang 1 • Yªu cÇu chung .................................................................................. 3 • Lùa chän lo¹i hÖ dÉn ®iÖn, d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn; vµ ph−¬ng ph¸p l¾p ®Æt ..................................................................... 7 • HÖ dÉn ®iÖn hë trong nhµ ................................................................ 13 • HÖ dÉn ®iÖn kÝn trong nhµ ………….……………..………… …... 16 • HÖ dÉn ®iÖn trong gian ¸p m¸i ……............................................ ... 16 • HÖ dÉn ®iÖn ngoµi trêi ……..................................................... ....... 18 Ch−¬ng II.2 hÖ dÉn ®iÖn ®iÖn ¸p ®Õn 35 kv • Ph¹m vi ¸p dông vµ ®Þnh nghÜa ........................................................ 20 • Yªu cÇu chung ................................................................................. 21 • HÖ dÉn ®iÖn ®iÖn ¸p ®Õn 1kV .......................................................... 23 • HÖ dÉn ®iÖn ®iÖn ¸p trªn 1kV ®Õn 35kV.......................................... 25 • HÖ dÉn ®iÖn mÒm ®iÖn ¸p trªn 1kV ®Õn 35kV ngoµi trêi ............... 27 Ch−¬ng II.3 ®−êng c¸p lùc ®iÖn ¸p ®Õn 220kv • Ph¹m vi ¸p dông vµ ®Þnh nghÜa ....................................................... 28 • Yªu cÇu chung ................................................................................ 30 • Lùa chän ph−¬ng thøc ®Æt c¸p ........................................................ 33 • Lùa chän lo¹i c¸p ............................................................................ 34
- • §Æt thiÕt bÞ cÊp dÇu vµ tÝn hiÖu ¸p suÊt dÇu cña ®−êng c¸p dÇu ¸p lùc ................................................................ 37 • L¾p ®Æt hép nèi vµ ®Çu c¸p .............................................................. 39 • Nèi ®Êt ............................................................................................. 40 • C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt víi c¸p trong nhµ m¸y ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ ph©n phèi .............................41 • §Æt c¸p trong ®Êt ............................................................................. 43 • §Æt c¸p trong khèi c¸p vµ m¸ng c¸p ............................................... 48 • §Æt c¸p trong c«ng tr×nh c¸p …....................................................... 50 • §Æt c¸p trong gian s¶n xuÊt.............................................................. 59 • §Æt c¸p trong n−íc .......................................................................... 60 • §Æt c¸p ë c«ng tr×nh ®Æc biÖt ........................................................... 62 Ch−¬ng II.4 ®−êng d©y t¶I ®iÖn trªn kh«ng ®iÖn ¸p ®Õn 1kV • Ph¹m vi ¸p dông vµ ®Þnh nghÜa ....................................................... 63 • Yªu cÇu chung ................................................................................ 63 • §iÒu kiÖn khÝ hËu .................................................................. ......... 64 • D©y dÉn, phô kiÖn …....................................................................... 64 • Bè trÝ d©y dÉn trªn cét................................................... .................. 65 • VËt c¸ch ®iÖn................................................................................... 66 • B¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p, nèi ®Êt ............................................................. 66 • Cét ................................................................................................... 67 • Giao chÐo hoÆc ®i gÇn ..................................................................... 69 • §−êng d©y trªn kh«ng dïng c¸p vÆn xo¾n h¹ ¸p ............................ 75 Ch−¬ng II.5 ®−êng d©y t¶I ®iÖn trªn kh«ng ®iÖn ¸p trªn 1kv ®Õn 500kV • Ph¹m vi ¸p dông vµ ®Þnh nghÜa ....................................................... 77 • Yªu cÇu chung ................................................................................ 78
- • §iÒu kiÖn khÝ hËu ............................................................................ 81 • D©y dÉn vµ d©y chèng sÐt .................................................................. 85 • Bè trÝ d©y dÉn, d©y chèng sÐt .......................................................... 89 • VËt c¸ch ®iÖn ................................................................................... 92 • Phô kiÖn ®−êng d©y ......................................................................... 94 • B¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p, nèi ®Êt .............................................................. 95 • Cét .................................................................................................. 100 • §DK ®i qua khu vùc Ýt d©n c− ....................................................... 105 • §DK ®i qua khu vùc cã n−íc ........................................................ 106 • §DK ®i qua khu vùc ®«ng d©n c− .................................................. 108 • §DK giao chÐo hoÆc ®i gÇn nhau .................................................. 110 • §DK giao chÐo hoÆc ®i gÇn ®−êng th«ng tin hoÆc ®−êng tÝn hiÖu..112 • §DK giao chÐo hoÆc ®i gÇn ®−êng s¾t ........................................... 118 • §DK giao chÐo hoÆc ®i gÇn ®−êng «t«........................................... 120 • §DK giao chÐo hoÆc ®i gÇn ®−êng tµu ®iÖn hoÆc «t« ®iÖn ............ 122 • §DK ®i qua cÇu .............................................................................. 124 • §DK ®i qua ®Ëp hoÆc ®ª ................................................................ 125 • §DK giao chÐo hoÆc ®i gÇn èng dÉn trªn mÆt ®Êt hoÆc ®−êng c¸p vËn chuyÓn trªn kh«ng ………………................... 125 • §DK giao chÐo hoÆc ®i gÇn èng dÉn ch«n trong ®Êt ..................... 127 • §DK ®i gÇn c«ng tr×nh chøa chÊt ch¸y næ .................................... 128 • §DK ®i gÇn ngän löa ®èt dÇu vµ khÝ ……..................................... 128 • §DK ®i gÇn s©n bay ..................................................................... 128 Phô lôc • Phô lôc II.1 .................................................................................... 129 • Phô lôc II.4 .................................................................................... 131 • Phô lôc II.5 .................................................................................... 145
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện PHẦN II HỆ THỐNG ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN Chương II.1 HỆ DẪN ĐIỆN NHỎ ĐIỆN ÁP ĐẾN 1KV Phạm vi áp dụng và định nghĩa II.1.1. Chương này áp dụng cho hệ dẫn điện của các mạch động lực, mạch chiếu sáng, mạch nhị thứ điện áp đến 1kV dòng điện xoay chiều và một chiều, lắp đặt trong và trên mặt tường ngoài của các toà nhà và công trình, trong xí nghiệp, cơ quan, công trường xây dựng, sử dụng dây dẫn bọc cách điện với mọi tiết diện tiêu chuẩn, cũng như cáp điện lực vỏ kim loại không có đai thép với cách điện bằng cao su hoặc chất dẻo, vỏ cao su hoặc chất dẻo với tiết diện ruột dẫn đến 16mm2 (đối với các tiết diện lớn hơn 16mm2 xem Chương II.3). Hệ dẫn điện dùng dây trần đặt trong nhà phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong Chương II.2, còn nếu đặt ngoài trời thì phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong Chương II.4. Nhánh rẽ từ đường dây trên không (ĐDK) đến đầu vào nhà (xem Điều II.1.5 và II.4.2) sử dụng dây dẫn bọc cách điện và dây trần, khi lắp đặt phải tuân thủ các yêu cầu của Chương II.4; riêng các nhánh rẽ sử dụng dây dẫn (cáp) treo thì khi lắp đặt phải tuân thủ các yêu cầu của chương này. Đường cáp điện đặt trực tiếp trong đất phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong Chương II.3. Các yêu cầu bổ sung đối với hệ dẫn điện được nêu trong các Chương I.5 - Phần I; Chương IV.4 - Phần IV. II.1.2. Hệ dẫn điện là tập hợp các dây dẫn điện, cáp điện với các kết cấu, chi tiết kẹp, đỡ và bảo vệ liên quan tới chúng, được lắp đặt theo quy phạm này. Quy phạm trang bị điện Trang 1
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện II.1.3. Hệ dẫn điện được phân loại như sau: 1. Hệ dẫn điện hở là hệ dẫn điện lắp đặt trên bề mặt tường, trần nhà, vì kèo và các phần kiến trúc khác của toà nhà và công trình, trên cột điện v.v. Đối với hệ dẫn điện hở, áp dụng các phương pháp lắp đặt dây dẫn hoặc cáp điện sau: trực tiếp trên mặt tường, trần nhà v.v. trên dây đỡ, dây treo, puli, vật cách điện, trong ống, hộp, ống mềm kim loại, máng, trong gờ chân tường và thanh ốp kỹ thuật điện, treo tự do v.v. Hệ dẫn điện hở có thể là cố định, di động hoặc di chuyển được. 2. Hệ dẫn điện kín là hệ dẫn điện lắp đặt bên trong phần kiến trúc của toà nhà và công trình (tường, nền, móng, trần ngăn), cũng như trên trần ngăn làm sàn, trực tiếp bên dưới sàn có thể tháo ra được v.v. Đối với hệ dẫn điện kín, áp dụng các phương pháp sau để lắp đặt dây dẫn hoặc cáp điện: trong ống, ống mềm kim loại, hộp, mương kín và các khoảng trống của kết cấu xây dựng, trong rãnh trát vữa, cũng như trong khối liền của kết cấu xây dựng. II.1.4. Hệ dẫn điện ngoài trời là hệ dẫn điện lắp đặt trên tường ngoài của toà nhà và công trình, dưới mái hiên v.v. cũng như trên cột giữa các toà nhà (không quá 100m). Hệ dẫn điện ngoài trời có thể là loại hở hoặc kín. II.1.5. Nhánh vào nhà từ ĐDK là hệ dẫn điện nối từ ĐDK đến vật cách điện lắp trên mặt ngoài (tường, mái) của toà nhà hoặc công trình. II.1.6. Dây đỡ, với chức năng là phần tử đỡ của hệ dẫn điện, là dây thép đi sát mặt tường, trần nhà v.v. dùng để cố định dây dẫn, cáp điện hoặc các chùm dây dẫn, cáp điện. II.1.7. Thanh đỡ, với chức năng là phần tử đỡ hệ dẫn điện, là thanh kim loại được cố định sát mặt tường, trần nhà v.v. dùng để cố định dây dẫn, cáp điện hoặc chùm dây dẫn, cáp điện. Quy phạm trang bị điện Trang 2
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện II.1.8. Dây treo, với chức năng là phần tử đỡ hệ dẫn điện, là dây thép hoặc cáp thép đi trên không, dùng để treo dây dẫn, cáp điện hoặc chùm dây dẫn, cáp điện. II.1.9. Hộp là kết cấu rỗng, che kín, có tiết diện chữ nhật hoặc dạng khác dùng để đặt dây dẫn hoặc cáp điện bên trong. Hộp có chức năng bảo vệ dây dẫn hoặc cáp điện khỏi bị hư hỏng về cơ học. Hộp có thể là loại liền hoặc có nắp để mở ra, thành và nắp có thể là loại kín hoặc có lỗ. Đối với hộp loại liền, vách mọi phía phải kín và phải không có nắp. Hộp có thể sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời. II.1.10. Máng là kết cấu hở, được thiết kế để lắp đặt dây dẫn hoặc cáp điện. Máng không bảo vệ dây dẫn hoặc cáp điện đặt bên trong khỏi bị hư hỏng về cơ học. Máng phải được chế tạo bằng vật liệu không cháy. Máng có thể là loại thành liền hoặc có lỗ. Máng có thể sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời. II.1.11. Gian áp mái là gian nhà không phải là gian sản xuất, ở trên tầng cao nhất của toà nhà, nóc là mái nhà, và có các kết cấu đỡ (mái nhà, vì kèo, đòn tay, dầm v.v.) bằng vật liệu cháy được. Những gian nhà tương tự và tầng kỹ thuật, nằm ngay dưới mái nhà mà vách ngăn và kết cấu được làm bằng vật liệu không cháy thì không coi là gian áp mái. Yêu cầu chung II.1.12. Dòng điện lâu dài cho phép trong dây dẫn hoặc cáp điện của hệ dẫn điện phải lấy theo Chương I.3 - Phần I, có tính đến nhiệt độ môi trường và phương pháp lắp đặt. II.1.13. Tiết diện ruột dẫn của dây dẫn hoặc cáp điện của hệ dẫn điện phải lớn hơn các giá trị nêu trong bảng II.1.1. Tiết diện dây nối đất và dây nối trung tính bảo vệ phải đảm bảo các yêu cầu của Chương I.7 - Phần I. Quy phạm trang bị điện Trang 3
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện II.1.14. Trong ống bằng thép hoặc bằng vật liệu bền về cơ lý khác, ống mềm, hộp, máng và mương kín thuộc kết cấu xây dựng của toà nhà, cho phép đặt chung dây dẫn hoặc cáp điện (trừ trường hợp để dự phòng cho nhau) của: 1. Tất cả các mạch của cùng một tổ máy. 2. Mạch động lực và mạch điều khiển của một số máy, tủ, bảng, bàn điều khiển v.v. có liên hệ với nhau về qui trình công nghệ. 3. Mạch chiếu sáng phức tạp. 4. Mạch của một số nhóm thuộc cùng một loại chiếu sáng (chiếu sáng làm việc hoặc chiếu sáng sự cố) với tổng số dây trong ống không quá 8. 5. Mạch chiếu sáng điện áp đến 42V với mạch điện áp trên 42V, với điều kiện dây dẫn của mạch điện áp đến 42V được đặt trong ống cách điện riêng. II.1.15. Trong cùng một ống, ống mềm, hộp, mương kín của kết cấu xây dựng hoặc trong cùng máng, cấm đặt các mạch dự phòng cho nhau, các mạch chiếu sáng làm việc và chiếu sáng sự cố, các mạch điện áp đến 42V cùng với các mạch điện áp cao hơn (trường hợp ngoại lệ, xem Điều II.1.14 mục 5). Chỉ cho phép đặt các mạch này trong khoang khác nhau của hộp và máng, có vách ngăn kín theo chiều dọc với giới hạn chịu lửa không dưới 0,25 giờ bằng vật liệu không cháy. Cho phép đặt mạch chiếu sáng sự cố (thoát hiểm) và chiếu sáng làm việc trên mặt ngoài khác nhau của thanh kim loại định hình (chữ U, thép góc v.v.). II.1.16. Trong công trình cáp, gian sản xuất và gian điện, hệ dẫn điện nên sử dụng dây dẫn hoặc cáp điện có vỏ bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy; và đối với dây dẫn không có vỏ bảo vệ, cách điện chỉ bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy. II.1.17. Đối với dòng điện xoay chiều hoặc dòng điện chỉnh lưu, việc đặt dây pha và dây trung tính trong ống thép hoặc ống cách điện có vỏ thép phải đi trong cùng một ống. Cho phép đặt riêng biệt dây pha và dây trung tính trong ống thép hoặc ống cách điện có vỏ thép nếu như dòng phụ tải dài hạn không vượt quá 25A. Quy phạm trang bị điện Trang 4
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện II.1.18. Khi đặt dây dẫn hoặc cáp điện trong ống, hộp liền, ống mềm kim loại và mương kín, phải đảm bảo khả năng thay thế dây dẫn hoặc cáp điện. II.1.19. Các phần tử kết cấu của toà nhà và công trình, mương kín và khoảng trống sử dụng để đặt dây dẫn hoặc cáp điện phải bằng vật liệu không cháy. II.1.20. Việc đấu nối, rẽ nhánh cho dây dẫn hoặc cáp điện phải thực hiện bằng cách ép, hàn hoặc kẹp nối (vít, bulông v.v.) phù hợp với các chỉ dẫn hiện hành. II.1.21. Các chỗ nối, rẽ nhánh cho dây dẫn hoặc cáp điện phải có dự phòng chiều dài dây dẫn (cáp điện) để có thể thực hiện việc nối, rẽ nhánh hoặc đấu nối lại. II.1.22. Chỗ nối, rẽ nhánh cho dây dẫn hoặc cáp điện phải có thể tiếp cận được để kiểm tra và sửa chữa. II.1.23. Chỗ nối, rẽ nhánh cho dây dẫn hoặc cáp điện không được có ứng suất kéo. II.1.24. Chỗ nối, rẽ nhánh dây dẫn hoặc cáp điện, cũng như đầu nối rẽ nhánh v.v. phải có cách điện tương đương với cách điện của ruột dẫn ở những chỗ liền của dây dẫn hoặc cáp điện này. II.1.25. Việc đấu nối, rẽ nhánh dây dẫn hoặc cáp điện phải thực hiện trong hộp đấu nối và hộp rẽ nhánh, trong vỏ cách điện của đầu nối kẹp, trong các khoang đặc biệt của kết cấu xây dựng, bên trong vỏ của thiết bị điện. II.1.26. Kết cấu hộp nối, hộp rẽ nhánh và đầu nối kẹp phải phù hợp với phương pháp lắp đặt và điều kiện môi trường. II.1.27. Hộp nối, hộp rẽ nhánh, vỏ cách điện của đầu nối kẹp phải được chế tạo bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy. Bảng II.1.1: Tiết diện nhỏ nhất của ruột dây dẫn và cáp điện trong đường dẫn điện Tiết diện ruột dẫn, Loại dây dẫn hoặc cáp mm2 Đồng Nhôm Dây mềm để đấu nối thiết bị điện gia dụng 0,35 - Cáp để đấu nối thiết bị điện di động và di chuyển được dùng 0,75 - Quy phạm trang bị điện Trang 5
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện trong công nghiệp Dây xoắn hai ruột, ruột loại nhiều sợi, lắp cố định trên puli 1 - Dây bọc cách điện không có vỏ bảo vệ dùng cho hệ dẫn điện cố định trong toà nhà: • Đặt trực tiếp trên nền, puli, kẹp dây và dây treo 1 2,5 • Đặt trong máng, hộp (trừ loại hộp liền): + Đối với ruột nối bằng đầu nối ren 1 2 + Đối với ruột nối bằng mối hàn: - Dây một sợi 0,5 - - Dây nhiều sợi (mềm) 0,35 - • Đặt trên vật cách điện 1,5 4 Dây bọc cách điện không có vỏ bảo vệ của hệ dẫn ngoài trời: • Đặt trên tường, kết cấu hoặc vật cách điện trên cột điện: 2,5 4 đầu vào từ ĐDK • Đặt trên puli dưới mái hiên 1,5 2,5 Dây bọc cách điện và cáp, có và không có vỏ bảo vệ, đặt trong ống, ống mềm kim loại và hộp kín: • Đối với ruột nối bằng đầu nối ren 1 2 • Đối với ruột nối bằng mối hàn: + Dây một sợi 0,5 - + Dây nhiều sợi (mềm) 0,35 - Dây điện và cáp, có và không có vỏ bảo vệ, đặt trong mương kín hoặc các khối liền (trong kết cấu xây dựng hoặc 1 2 dưới lớp vữa). II.1.28. Chi tiết kim loại của hệ dẫn điện (kết cấu, vỏ hộp, máng, ống, ống mềm, hộp, móc v.v.) phải được bảo vệ chống ăn mòn phù hợp với điều kiện môi trường. II.1.29. Hệ dẫn điện phải thực hiện có tính đến sự dịch chuyển có thể xảy ra ở những chỗ giao chéo với các khe giãn nhiệt, khe lún. Quy phạm trang bị điện Trang 6
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện Lựa chọn loại hệ dẫn điện, dây dẫn hoặc cáp điện; và phương pháp lắp đặt II.1.30. Hệ dẫn điện phải phù hợp với điều kiện môi trường, mục đích và giá trị của công trình, kết cấu và các đặc điểm kiến trúc của công trình. II.1.31. Khi lựa chọn loại hệ dẫn điện và phương pháp lắp đặt dây dẫn hoặc cáp điện phải tính đến các yêu cầu về an toàn điện và an toàn phòng cháy chữa cháy. II.1.32. Việc lựa chọn loại hệ dẫn điện, dây dẫn hoặc cáp điện và phương pháp lắp đặt cần thực hiện theo bảng II.1.2. Khi có đồng thời hai hoặc nhiều điều kiện đặc biệt về môi trường phải đáp ứng tất cả các điều kiện đó. II.1.33. Vỏ bảo vệ và cách điện của dây dẫn hoặc cáp điện sử dụng cho hệ dẫn điện phải phù hợp với phương pháp lắp đặt và điều kiện môi trường. Ngoài ra, cách điện phải phù hợp với điện áp danh định của lưới điện. Khi có những yêu cầu đặc biệt được qui định bởi đặc điểm của trang thiết bị thì việc lựa chọn cách điện của dây dẫn và vỏ bảo vệ của dây dẫn hoặc cáp điện phải tính đến các yêu cầu này (xem thêm Điều II.1.49 và 50). II.1.34. Dây trung tính phải có cách điện tương đương với cách điện của dây pha. Trong gian sản xuất thông thường, cho phép sử dụng ống và dây treo bằng thép của hệ dẫn điện hở, cũng như vỏ kim loại của hệ dẫn điện hở, kết cấu kim loại của tòa nhà, kết cấu dùng cho mục đích sản xuất (vì kèo, tháp, đường dưới cầu trục) để làm một trong các đường dây dẫn làm việc trong lưới điện áp đến 42V. Khi đó phải đảm bảo tính liên tục và khả năng dẫn điện đủ của các vật dẫn đó, tính rõ ràng và độ tin cậy của mối hàn những chỗ nối. Không cho phép sử dụng các kết cấu nói trên làm dây dẫn làm việc nếu như kết cấu ở gần sát những phần cháy được của tòa nhà hoặc công trình. Quy phạm trang bị điện Trang 7
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện Bảng II.1.2. Lựa chọn loại hệ dẫn điện, dây dẫn và cáp điện và phương pháp lắp đặt Điều kiện Loại hệ dẫn điện và Dây dẫn và môi trường phương pháp lắp đặt cáp điện Hệ dẫn điện hở Gian khô và Dây dẫn một ruột, Trên puli và kẹp dây ẩm không có vỏ bảo vệ Dây dẫn xoắn, hai Gian khô Như trên ruột Trên vật cách điện, cũng như trên puli được dùng để sử dụng ở những nơi rất Gian các loại ẩm. Trong lắp đặt ngoài trời, chỉ cho Dây dẫn một ruột, và lắp đặt phép sử dụng puli (kích thước lớn) không có vỏ bảo vệ ngoài trời dùng cho những nơi rất ẩm, ở những nơi mưa hoặc tuyết không thể rơi trực tiếp lên hệ dẫn điện (dưới mái hiên) Cáp điện trong vỏ Lắp đặt ngoài Trực tiếp lên mặt tường, trần và dây đỡ, phi kim loại và kim trời thanh đỡ và các kết cấu đỡ khác loại Dây dẫn một ruột và nhiều ruột, không có Gian các loại Như trên và có vỏ bảo vệ. Cáp điện trong vỏ phi kim loại và kim loại Gian các loại và lắp đặt Trong máng và hộp, nắp có thể mở Như trên ngoài trời Gian các loại và lắp đặt Dây dẫn đặc biệt với ngoài trời (chỉ dây treo. Dây dẫn đối với dây dẫn một ruột và nhiều đặc biệt với Trên dây treo ruột, không có và có dây treo dùng vỏ bảo vệ. Cáp điện cho lắp đặt trong vỏ phi kim loại ngoài trời hoặc và kim loại cáp điện) Hệ dẫn điện kín Gian các loại Trong ống phi kim loại bằng vật liệu Dây dẫn một ruột và và lắp đặt cháy được (polyetylen không tự dập nhiều ruột, không có Quy phạm trang bị điện Trang 8
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện ngoài trời lửa, v.v.). Trong mương kín của kết cấu và có vỏ bảo vệ. Cáp xây dựng. Dưới lớp trát. điện trong vỏ phi Ngoài ra: kim loại 1. Cấm sử dụng ống cách điện có vỏ kim loại trong các gian rất ẩm hoặc ngoài trời. 2. Cấm sử dụng ống thép và hộp thép liền, chiều dày thành 2mm và mỏng hơn trong các gian rất ẩm hoặc ngoài trời. Các gian khô, Thành khối liền trong kết cấu xây dựng Dây dẫn không có ẩm và rất ẩm khi thi công vỏ bảo vệ Hệ dẫn điện hở và kín Trong ống mềm kim loại. Trong ống thép (thông thường và thành mỏng) và trong hộp liền bằng thép. Trong ống mềm phi kim loại và hộp liền phi kim loại bằng vật liệu khó cháy. Trong ống cách điện có vỏ kim loại. Dây dẫn một ruột và Gian các loại nhiều ruột, không có Ngoài ra: và lắp đặt và có vỏ bảo vệ. Cáp 1. Cấm sử dụng ống cách điện có vỏ ngoài trời điện trong vỏ phi kim loại trong các gian rất ẩm hoặc kim loại ngoài trời. 2. Cấm sử dụng ống thép và hộp thép liền, chiều dày thành 2mm và mỏng hơn trong các gian rất ẩm hoặc ngoài trời. II.1.35. Việc lắp đặt dây dẫn hoặc cáp điện, ống và hộp với dây dẫn hoặc cáp điện bên trong theo các điều kiện an toàn phòng và chống cháy phải thỏa mãn các yêu cầu trong bảng II.1.3. Quy phạm trang bị điện Trang 9
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện Bảng II.1.3. Lựa chọn loại hệ dẫn điện, dây dẫn và cáp điện và phương pháp lắp đặt theo điều kiện an toàn phòng và chống cháy Loại hệ dẫn điện và phương pháp lắp đặt trên nền và kết cấu Loại dây dẫn và cáp điện Bằng vật liệu không cháy Bằng vật liệu cháy được hoặc khó cháy Hệ dẫn điện hở Dây dẫn không có vỏ Trên puli, vật cách điện bảo vệ, dây dẫn và cáp hoặc có đặt lớp vật liệu Trực tiếp điện có vỏ bảo vệ bằng không cháy vật liệu cháy được Dây dẫn và cáp có vỏ bảo vệ bằng vật liệu Trực tiếp Như trên không cháy và khó cháy Dây dẫn có và không Trong ống và hộp bằng Trong ống và hộp bằng có vỏ bảo vệ, và cáp có vật liệu khó cháy và vật liệu không cháy vỏ bảo vệ bằng vật liệu không cháy cháy được và khó cháy Hệ dẫn điện kín Có đặt lớp vật liệu không Dây dẫn không có vỏ cháy và sau đó trát hoặc bảo vệ, dây dẫn và cáp bảo vệ ở mọi phía bằng Trực tiếp điện có vỏ bảo vệ bằng lớp liền các vật liệu không vật liệu cháy được cháy khác(1) Dây dẫn và cáp điện có Có đặt lớp vật liệu không Như trên vỏ bảo vệ bằng vật liệu cháy(1) khó cháy Như trên nhưng bằng Trực tiếp Như trên vật liệu không cháy Trong ống và hộp bằng Trong ống và hộp: bằng Dây dẫn không có vỏ vật liệu khó cháy - có đặt vật liệu cháy được - thành bảo vệ và cáp điện có bên dưới ống và hộp lớp khối liền, trong rãnh v.v. lót bằng vật liệu không trong lớp đặc bằng vật liệu vỏ bảo vệ bằng vật liệu cháy được, khó cháy cháy và sau đó trát(2) không cháy(3) và không cháy Như trên nhưng bằng vật Như trên nhưng bằng vật Quy phạm trang bị điện Trang 10
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện liệu không cháy, liệu khó cháy và không đặt trực tiếp cháy, đặt trực tiếp Ghi chú: (1) Lớp vỏ bảo vệ bằng vật liệu không cháy phải chờm ra quá mỗi phía của dây dẫn, cáp điện, ống và hộp không dưới 10mm. (2) Trát bằng lớp vữa đặc, thạch cao v.v. chiều dày không dưới 10mm. (3) Lớp đặc bằng vật liệu không cháy xung quanh ống (hộp) có thể là lớp vữa, thạch cao, vữa xi măng hoặc bê tông dày không dưới 10mm. II.1.36. Khi lắp đặt hở, dây dẫn được bảo vệ (cáp điện) có vỏ bằng vật liệu cháy được và dây dẫn không có vỏ bảo vệ, khoảng cách từ dây dẫn (cáp điện) đến mặt nền, các kết cấu, chi tiết bằng vật liệu cháy được phải lớn hơn 10mm. Khi không thể đảm bảo được khoảng cách này, cần ngăn cách giữa dây dẫn (cáp điện) và mặt nền bằng lớp vật liệu không cháy, chờm quá ra mỗi phía của dây dẫn (cáp điện) không dưới 10mm. II.1.37. Khi lắp đặt kín, dây dẫn (cáp điện) có vỏ bảo vệ bằng vật liệu cháy được và dây dẫn không có vỏ bảo vệ trong các khoang kín, các khoảng trống trong kết cấu xây dựng (ví dụ giữa tường và lớp phủ), trong rãnh v.v. có kết cấu cháy được thì cần bảo vệ dây dẫn hoặc cáp điện bằng lớp vật liệu liền không cháy ở mọi phía. II.1.38. Khi lắp đặt ống hở hoặc hộp bằng vật liệu khó cháy đi theo nền và kết cấu bằng vật liệu không cháy và khó cháy, khoảng cách từ ống (hộp) đến bề mặt kết cấu, các chi tiết bằng vật liệu cháy được phải lớn hơn 100mm. Khi không thể đảm bảo khoảng cách này, cần ngăn cách giữa ống (hộp) về mọi phía và các bề mặt trên bằng lớp vật liệu không cháy (vữa, thạch cao, vữa xi măng, bê tông v.v.) dày không dưới 10mm. II.1.39. Khi lắp đặt ống kín hoặc hộp bằng vật liệu khó cháy trong khoang kín, khoảng trống trong kết cấu xây dựng (ví dụ giữa tường và lớp phủ), trong rãnh v.v. cần ngăn cách giữa ống hoặc hộp về mọi phía và bề mặt kết cấu, chi tiết bằng vật liệu cháy được bằng lớp vật liệu liền không cháy dày không dưới 10mm. II.1.40. Khi giao chéo đoạn ngắn của hệ dẫn điện với phần kết cấu xây dựng bằng vật liệu cháy được phải tuân thủ các yêu cầu ở Điều II.1.35 và II.1.39. Quy phạm trang bị điện Trang 11
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện II.1.41. Ở nơi có nhiệt độ môi trường cao, không thể sử dụng dây dẫn hoặc cáp điện có cách điện và vỏ bằng vật liệu chịu nhiệt thông thường, cần sử dụng dây dẫn hoặc cáp điện có cách điện và vỏ có độ chịu nhiệt cao. II.1.42. Trong gian rất ẩm hoặc khi lắp đặt ngoài trời, cách điện của dây dẫn, kết cấu đỡ và treo, ống, hộp và máng phải là loại chịu ẩm. II.1.43. Trong gian nhiều bụi, không nên áp dụng phương pháp lắp đặt khiến bụi có thể tích tụ lên các phần của hệ dẫn điện mà việc làm sạch bụi khó khăn. II.1.44. Trong gian hoặc ngoài trời có môi trường hoạt tính hóa học cao, tất cả các phần của hệ dẫn điện phải chịu được tác động của môi trường hoặc được bảo vệ khỏi tác động của môi trường đó. II.1.45. Dây dẫn hoặc cáp điện có cách điện ngoài hoặc vỏ không bền với tác động của ánh sáng mặt trời thì phải được bảo vệ khỏi tác động trực tiếp. II.1.46. Ở nơi có khả năng bị hư hỏng về cơ học đối với hệ dẫn điện, dây dẫn hoặc cáp điện đặt hở phải được bảo vệ bằng lớp vỏ bảo vệ, còn nếu không có lớp vỏ này hoặc lớp vỏ không đủ bền đối với tác động cơ học thì dây dẫn hoặc cáp điện phải được bảo vệ bằng ống, hộp, rào chắn hoặc dùng hệ dẫn điện kín. II.1.47. Dây dẫn hoặc cáp điện chỉ được sử dụng theo các tiêu chuẩn và điều kiện kỹ thuật về cáp điện (dây dẫn). II.1.48. Đối với hệ dẫn điện đặt cố định, nên sử dụng dây dẫn hoặc cáp điện ruột dẫn nhôm. Các trường hợp ngoại lệ, xem Điều II.1.69, Điều IV.4.3, 12 - Phần IV. II.1.49. Để cấp điện cho thiết bị điện di động hoặc di chuyển được, nên sử dụng dây mềm hoặc cáp mềm ruột dẫn bằng đồng, có tính đến tác động cơ học có thể xảy ra. Tất cả ruột dẫn nói trên, kể cả ruột dẫn nối đất, phải được đặt trong vỏ chung, lưới bảo vệ chung hoặc có cách điện chung. Đối với loại máy di chuyển trong phạm vi hạn chế (cần cẩu, cưa di động, cổng đóng mở bằng điện v.v.), cần áp dụng kiểu kết cấu đưa điện vào máy đó đảm bảo dây dẫn hoặc cáp điện không bị gãy đứt (ví dụ các vòng treo cáp điện mềm, giá lăn treo di động cáp mềm). Quy phạm trang bị điện Trang 12
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện II.1.50. Khi có dầu mỡ và hóa chất ở chỗ đặt dây dẫn cần sử dụng dây dẫn có cách điện chịu dầu hoặc bảo vệ dây dẫn khỏi sự tác động của các chất đó. Hệ dẫn điện hở trong nhà II.1.51. Đặt dây dẫn hở cách điện không có vỏ bảo vệ trên nền, puli, vật cách điện, trên dây treo và trong máng cần thực hiện: 1. Đối với điện áp trên 42V trong gian ít nguy hiểm và đối với điện áp đến 42V trong gian nhà bất kỳ: ở độ cao không dưới 2m so với sàn nhà hoặc sàn làm việc. 2. Đối với điện áp trên 42V trong gian nguy hiểm và rất nguy hiểm: ở độ cao không dưới 2,5m so với sàn nhà hoặc sàn làm việc. Các yêu cầu trên không áp dụng cho các đoạn đi xuống công tắc, ổ cắm, thiết bị khởi động, bảng điện, đèn lắp trên tường. Trong gian sản xuất, đoạn dẫn xuống công tắc, ổ cắm, thiết bị, bảng điện v.v. nếu dùng dây dẫn không có vỏ bảo vệ thì phải được bảo vệ khỏi tác động cơ học với độ cao không dưới 1,5m so với sàn nhà hoặc sàn làm việc. Trong gian sinh hoạt của xí nghiệp công nghiệp và nhà ở, cho phép không phải bảo vệ các đoạn dẫn xuống nói trên khỏi tác động cơ học. Trong gian mà chỉ những nhân viên đã qua đào tạo chuyên môn được phép tiếp cận, không qui định độ cao lắp đặt dây dẫn hở cách điện không có vỏ bảo vệ. II.1.52. Trong nhịp cầu trục, dây dẫn không có vỏ bảo vệ, cần lắp đặt ở độ cao không dưới 2,5m so với sàn xe cầu trục (nếu như sàn này được bố trí cao hơn mặt lát cầu của cầu trục) hoặc so với mặt sàn cầu của cầu trục (nếu như mặt lát cầu của cầu trục được bố trí cao hơn sàn xe cầu trục). Nếu yêu cầu này không thực hiện được thì phải có phương tiện bảo vệ để ngăn ngừa người đứng trên xe cầu trục hoặc cầu của cầu trục tiếp xúc ngẫu nhiên với dây dẫn. Phương tiện bảo vệ phải được lắp đặt trên toàn bộ chiều dài dây dẫn hoặc trên bản thân cầu của cầu trục, trong phạm vi đặt dây dẫn. Quy phạm trang bị điện Trang 13
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện II.1.53. Không qui định độ cao lắp đặt hở so với sàn nhà hoặc sàn làm việc đối với dây dẫn có vỏ bảo vệ, cáp điện, cũng như dây dẫn hoặc cáp điện trong ống, hộp có cấp bảo vệ không thấp hơn IP20 (mã IP tham khảo Phụ lục II.1), trong ống mềm kim loại. II.1.54. Khi dây dẫn cách điện không có vỏ bảo vệ giao chéo với dây dẫn không có vỏ bảo vệ hoặc có vỏ bảo vệ, nếu khoảng cách giữa các dây dẫn này nhỏ hơn 10mm thì tại chỗ giao chéo, từng dây dẫn không có vỏ bảo vệ phải có thêm lớp cách điện bổ sung. II.1.55. Khi dây dẫn hoặc cáp điện không có vỏ bảo vệ hoặc có bảo vệ giao chéo với đường ống thì khoảng cách giữa chúng phải lớn hơn 50mm, riêng đối với các đường ống chứa nhiên liệu hoặc chất lỏng, chất khí dễ bắt lửa thì khoảng cách này phải lớn hơn 100mm. Khi khoảng cách từ dây dẫn hoặc cáp điện đến đường ống dưới 250mm thì dây dẫn hoặc cáp điện phải được bảo vệ bổ sung khỏi tác động cơ học trên chiều dài lớn hơn 250mm về mỗi phía của đường ống. Khi giao chéo với đường ống nóng, dây dẫn hoặc cáp điện phải được bảo vệ khỏi tác động của nhiệt độ cao hoặc phải được chế tạo phù hợp. II.1.56. Khi đặt song song, khoảng cách từ dây dẫn hoặc cáp điện đến đường ống phải lớn hơn 100mm, riêng đối với đường ống nhiên liệu hoặc chất lỏng và chất khí dễ bắt lửa thì khoảng cách này phải lớn hơn 400mm. Dây dẫn hoặc cáp điện đặt song song với đường ống nóng phải được bảo vệ khỏi tác động của nhiệt độ cao hoặc phải được chế tạo phù hợp. II.1.57. Chỗ dây dẫn hoặc cáp điện xuyên qua tường, qua trần ngăn giữa các tầng hoặc đi ra bên ngoài, phải đảm bảo khả năng thay được hệ dẫn điện. Để đảm bảo yêu cầu này, đoạn xuyên qua phải thực hiện ở dạng ống, hộp, lỗ xuyên v.v. Để ngăn ngừa nước thâm nhập, tích tụ và chảy lan ở chỗ xuyên qua tường, trần hoặc đi ra bên ngoài, cần bịt kín khe hở giữa dây dẫn, cáp điện và ống (hộp, lỗ xuyên v.v.), và cả những ống (hộp, lỗ xuyên v.v.) dự phòng bằng vật liệu không cháy. Chỗ bịt kín phải thực hiện được việc thay thế, đặt bổ sung dây dẫn hoặc cáp điện mới và đảm bảo giới hạn chịu nhiệt của lỗ xuyên không thấp hơn giới hạn chịu nhiệt của tường (trần ngăn). Quy phạm trang bị điện Trang 14
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện II.1.58. Dây dẫn đi xuyên qua giữa các gian khô và gian ẩm với nhau, cho phép đặt tất cả các dây dẫn của một đường trong cùng ống cách điện. Khi dây dẫn đi xuyên từ gian khô hoặc ẩm sang gian rất ẩm hoặc khi dây dẫn đi từ một gian xuyên ra bên ngoài, mỗi dây dẫn phải được đặt trong ống cách điện riêng. Khi đi xuyên qua từ gian khô hoặc ẩm sang gian rất ẩm hoặc khi đi xuyên ra bên ngoài tòa nhà, mối nối dây dẫn phải thực hiện trong gian khô hoặc ẩm. II.1.59. Trong máng, trên bề mặt đỡ, dây treo, thanh đỡ và các kết cấu đỡ khác, cho phép đặt dây dẫn hoặc cáp điện áp sát vào nhau thành bó (nhóm) có dạng khác nhau (ví dụ tròn, chữ nhật, thành nhiều lớp v.v.). Dây dẫn hoặc cáp điện của từng bó phải được buộc chặt với nhau. II.1.60. Cho phép đặt dây dẫn hoặc cáp điện trong hộp thành nhiều lớp, vị trí tương quan với nhau theo thứ tự hoặc tùy ý. Tổng tiết diện dây dẫn hoặc cáp điện, tính theo đường kính ngoài, kể cả cách điện và vỏ bọc ngoài, không được vượt quá 35% tiết diện phần trong của hộp đối với hộp loại liền; 40% đối với hộp có nắp có thể mở ra. II.1.61. Dòng điện dài hạn cho phép trong dây dẫn hoặc cáp điện đặt thành bó (nhóm) hoặc nhiều lớp phải được chọn có tính đến các hệ số giảm thấp, tính đến số lượng và bố trí dây dẫn (ruột dẫn) trong bó, số lượng và bố trí tương quan giữa các bó (lớp), cả của những dây dẫn không có phụ tải. II.1.62. Ống, hộp và ống mềm kim loại của hệ dẫn điện phải đặt sao cho không tích tụ ẩm, ví dụ như ẩm do ngưng tụ hơi nước trong không khí. II.1.63. Trong gian khô không bụi, ở đó không có hơi và khí gây tác động bất lợi đối với cách điện và vỏ bọc của dây dẫn hoặc cáp điện, cho phép chỗ nối ống, hộp và ống mềm kim loại không cần bịt kín. Việc nối ống, hộp và ống mềm kim loại với nhau, cũng như với hộp, vỏ thiết bị điện v.v. phải thực hiện: • Trong gian chứa hơi hoặc khí gây tác động bất lợi với cách điện và vỏ bọc của dây dẫn hoặc cáp điện, khi lắp đặt ngoài trời và ở những chỗ có khả năng dầu mỡ, nước hoặc chất nhũ tương lọt vào ống, hộp và ống mềm, việc nối Quy phạm trang bị điện Trang 15
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện thực hiện bằng cách gắn kín; trong trường hợp này, hộp phải có vách kín, nắp phải kín và được gắn kín nếu hộp không phải là loại liền. Đối với hộp có thể tháo được, việc nối thực hiện bằng cách gắn kín những chỗ để tháo. Còn đối với ống mềm kim loại, việc nối thực hiện ở dạng kín khí. • Trong gian có bụi, việc nối thực hiện bằng cách gắn kín ống nối và ống phân nhánh, ống mềm và hộp để bảo vệ khỏi bụi. II.1.64. Việc nối những ống và hộp kim loại thực hiện chức năng làm dây nối đất hoặc dây trung tính bảo vệ, phải đáp ứng các yêu cầu trong chương này và Chương I.7 - Phần I. Hệ dẫn điện kín trong nhà II.1.65. Lắp đặt hệ dẫn điện kín trong ống, hộp và ống mềm kim loại phải tuân thủ các yêu cầu ở Điều II.1.62 ÷ 64; ngoài ra trong mọi trường hợp đều phải gắn kín. Hộp của hệ dẫn điện kín phải là loại liền. II.1.66. Cấm đặt hệ dẫn điện trong mương và đường hầm thông hơi. Cho phép mương và đường hầm này giao chéo với dây dẫn hoặc cáp điện đơn lẻ, đặt bên trong ống thép. II.1.67. Đặt dây dẫn hoặc cáp điện trên trần treo cần thực hiện theo các yêu cầu của chương này. Hệ dẫn điện trong gian áp mái II.1.68. Trong gian áp mái có thể áp dụng các dạng hệ dẫn điện sau: 1. Kiểu hở: • Dây dẫn hoặc cáp điện đặt trong ống, cũng như dây dẫn hoặc cáp điện có vỏ bảo vệ bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy: ở độ cao bất kỳ. • Dây dẫn một lõi không có vỏ bảo vệ đặt trên puli hoặc vật cách điện (trong gian áp mái của tòa nhà sản xuất chỉ được đặt trên vật cách điện): ở độ cao lớn hơn 2,5m; khi độ cao đến dây dẫn nhỏ hơn 2,5m, chúng phải được bảo vệ để khỏi chạm phải và khỏi bị hư hỏng về cơ học. Quy phạm trang bị điện Trang 16
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Quy phạm trang bị điện - Phần 1 Quy định chung
121 p | 1877 | 696
-
Quy phạm trang bị điện - Phần 3 Trang bị phân phối và trạm biến áp
90 p | 825 | 413
-
Quy phạm trang bị điện - Phần 4 Bảo vệ và tự động
109 p | 607 | 350
-
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công
10 p | 481 | 230
-
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: kiểm định trang thiết bị hệ thống điện
78 p | 453 | 200
-
Phân biệt hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp
10 p | 296 | 98
-
Giáo trình Công tác an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp nghành xây dựng: Phần 2
115 p | 142 | 74
-
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9207:2012
80 p | 105 | 37
-
THIẾT BỊ RÈN ÉP Yêu cầu chung về an toàn 1
7 p | 109 | 32
-
TCVN 7447-5-52:2010
67 p | 67 | 27
-
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 (xuất bản lần 2)
512 p | 87 | 24
-
TCVN 7447-4-41:2010
26 p | 46 | 21
-
TCVN 7447-4-43:2010
25 p | 44 | 18
-
TCVN 7447-5-51:2010
45 p | 38 | 16
-
TCVN 7447-4-44:2010
40 p | 27 | 14
-
TCVN 7447-5-55:2005
14 p | 27 | 13
-
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8404:2010
46 p | 9 | 1

markdown:
# Quy phạm trang bị điện - Phần 2 Hệ thống đường dẫn điện
Chia sẻ: Phạm Thị Thu Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:156
lượt xem 307
download
![](http://image1.tailieu.vn/document/thumbnail/2010/20100517/spicegirlbk/80x100/203677_066.jpg)
##
Quy phạm trang bị điện - Phần 2 Hệ thống đường dẫn điện
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static1.tailieu.vn/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
Chương này áp dụng cho hệ dẫn điện của các mạch động lực, mạch chiếu sáng, mạch nhị thứ điện áp đến 1kV dòng điện xoay chiều và một chiều, lắp đặt trong và trên mặt tường ngoài của các toà nhà và công trình, trong xí nghiệp, cơ quan, công trường xây dựng,
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Quy phạm trang bị điện - Phần 2 Hệ thống đường dẫn điện
- Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam Bé c«ng nghiÖp PhÇn II hÖ thèng ®−êng dÉn ®iÖn 11 TCN - 19 - 2006 Hµ Néi - 2006
- Môc lôc PhÇn II HÖ thèng ®−êng dÉn ®iÖn Ch−¬ng II.1 hÖ dÉn ®iÖn nhá ®iÖn ¸p ®Õn 1kV • Ph¹m vi ¸p dông vµ ®Þnh nghÜa .............................................. Trang 1 • Yªu cÇu chung .................................................................................. 3 • Lùa chän lo¹i hÖ dÉn ®iÖn, d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn; vµ ph−¬ng ph¸p l¾p ®Æt ..................................................................... 7 • HÖ dÉn ®iÖn hë trong nhµ ................................................................ 13 • HÖ dÉn ®iÖn kÝn trong nhµ ………….……………..………… …... 16 • HÖ dÉn ®iÖn trong gian ¸p m¸i ……............................................ ... 16 • HÖ dÉn ®iÖn ngoµi trêi ……..................................................... ....... 18 Ch−¬ng II.2 hÖ dÉn ®iÖn ®iÖn ¸p ®Õn 35 kv • Ph¹m vi ¸p dông vµ ®Þnh nghÜa ........................................................ 20 • Yªu cÇu chung ................................................................................. 21 • HÖ dÉn ®iÖn ®iÖn ¸p ®Õn 1kV .......................................................... 23 • HÖ dÉn ®iÖn ®iÖn ¸p trªn 1kV ®Õn 35kV.......................................... 25 • HÖ dÉn ®iÖn mÒm ®iÖn ¸p trªn 1kV ®Õn 35kV ngoµi trêi ............... 27 Ch−¬ng II.3 ®−êng c¸p lùc ®iÖn ¸p ®Õn 220kv • Ph¹m vi ¸p dông vµ ®Þnh nghÜa ....................................................... 28 • Yªu cÇu chung ................................................................................ 30 • Lùa chän ph−¬ng thøc ®Æt c¸p ........................................................ 33 • Lùa chän lo¹i c¸p ............................................................................ 34
- • §Æt thiÕt bÞ cÊp dÇu vµ tÝn hiÖu ¸p suÊt dÇu cña ®−êng c¸p dÇu ¸p lùc ................................................................ 37 • L¾p ®Æt hép nèi vµ ®Çu c¸p .............................................................. 39 • Nèi ®Êt ............................................................................................. 40 • C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt víi c¸p trong nhµ m¸y ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ ph©n phèi .............................41 • §Æt c¸p trong ®Êt ............................................................................. 43 • §Æt c¸p trong khèi c¸p vµ m¸ng c¸p ............................................... 48 • §Æt c¸p trong c«ng tr×nh c¸p …....................................................... 50 • §Æt c¸p trong gian s¶n xuÊt.............................................................. 59 • §Æt c¸p trong n−íc .......................................................................... 60 • §Æt c¸p ë c«ng tr×nh ®Æc biÖt ........................................................... 62 Ch−¬ng II.4 ®−êng d©y t¶I ®iÖn trªn kh«ng ®iÖn ¸p ®Õn 1kV • Ph¹m vi ¸p dông vµ ®Þnh nghÜa ....................................................... 63 • Yªu cÇu chung ................................................................................ 63 • §iÒu kiÖn khÝ hËu .................................................................. ......... 64 • D©y dÉn, phô kiÖn …....................................................................... 64 • Bè trÝ d©y dÉn trªn cét................................................... .................. 65 • VËt c¸ch ®iÖn................................................................................... 66 • B¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p, nèi ®Êt ............................................................. 66 • Cét ................................................................................................... 67 • Giao chÐo hoÆc ®i gÇn ..................................................................... 69 • §−êng d©y trªn kh«ng dïng c¸p vÆn xo¾n h¹ ¸p ............................ 75 Ch−¬ng II.5 ®−êng d©y t¶I ®iÖn trªn kh«ng ®iÖn ¸p trªn 1kv ®Õn 500kV • Ph¹m vi ¸p dông vµ ®Þnh nghÜa ....................................................... 77 • Yªu cÇu chung ................................................................................ 78
- • §iÒu kiÖn khÝ hËu ............................................................................ 81 • D©y dÉn vµ d©y chèng sÐt .................................................................. 85 • Bè trÝ d©y dÉn, d©y chèng sÐt .......................................................... 89 • VËt c¸ch ®iÖn ................................................................................... 92 • Phô kiÖn ®−êng d©y ......................................................................... 94 • B¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p, nèi ®Êt .............................................................. 95 • Cét .................................................................................................. 100 • §DK ®i qua khu vùc Ýt d©n c− ....................................................... 105 • §DK ®i qua khu vùc cã n−íc ........................................................ 106 • §DK ®i qua khu vùc ®«ng d©n c− .................................................. 108 • §DK giao chÐo hoÆc ®i gÇn nhau .................................................. 110 • §DK giao chÐo hoÆc ®i gÇn ®−êng th«ng tin hoÆc ®−êng tÝn hiÖu..112 • §DK giao chÐo hoÆc ®i gÇn ®−êng s¾t ........................................... 118 • §DK giao chÐo hoÆc ®i gÇn ®−êng «t«........................................... 120 • §DK giao chÐo hoÆc ®i gÇn ®−êng tµu ®iÖn hoÆc «t« ®iÖn ............ 122 • §DK ®i qua cÇu .............................................................................. 124 • §DK ®i qua ®Ëp hoÆc ®ª ................................................................ 125 • §DK giao chÐo hoÆc ®i gÇn èng dÉn trªn mÆt ®Êt hoÆc ®−êng c¸p vËn chuyÓn trªn kh«ng ………………................... 125 • §DK giao chÐo hoÆc ®i gÇn èng dÉn ch«n trong ®Êt ..................... 127 • §DK ®i gÇn c«ng tr×nh chøa chÊt ch¸y næ .................................... 128 • §DK ®i gÇn ngän löa ®èt dÇu vµ khÝ ……..................................... 128 • §DK ®i gÇn s©n bay ..................................................................... 128 Phô lôc • Phô lôc II.1 .................................................................................... 129 • Phô lôc II.4 .................................................................................... 131 • Phô lôc II.5 .................................................................................... 145
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện PHẦN II HỆ THỐNG ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN Chương II.1 HỆ DẪN ĐIỆN NHỎ ĐIỆN ÁP ĐẾN 1KV Phạm vi áp dụng và định nghĩa II.1.1. Chương này áp dụng cho hệ dẫn điện của các mạch động lực, mạch chiếu sáng, mạch nhị thứ điện áp đến 1kV dòng điện xoay chiều và một chiều, lắp đặt trong và trên mặt tường ngoài của các toà nhà và công trình, trong xí nghiệp, cơ quan, công trường xây dựng, sử dụng dây dẫn bọc cách điện với mọi tiết diện tiêu chuẩn, cũng như cáp điện lực vỏ kim loại không có đai thép với cách điện bằng cao su hoặc chất dẻo, vỏ cao su hoặc chất dẻo với tiết diện ruột dẫn đến 16mm2 (đối với các tiết diện lớn hơn 16mm2 xem Chương II.3). Hệ dẫn điện dùng dây trần đặt trong nhà phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong Chương II.2, còn nếu đặt ngoài trời thì phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong Chương II.4. Nhánh rẽ từ đường dây trên không (ĐDK) đến đầu vào nhà (xem Điều II.1.5 và II.4.2) sử dụng dây dẫn bọc cách điện và dây trần, khi lắp đặt phải tuân thủ các yêu cầu của Chương II.4; riêng các nhánh rẽ sử dụng dây dẫn (cáp) treo thì khi lắp đặt phải tuân thủ các yêu cầu của chương này. Đường cáp điện đặt trực tiếp trong đất phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong Chương II.3. Các yêu cầu bổ sung đối với hệ dẫn điện được nêu trong các Chương I.5 - Phần I; Chương IV.4 - Phần IV. II.1.2. Hệ dẫn điện là tập hợp các dây dẫn điện, cáp điện với các kết cấu, chi tiết kẹp, đỡ và bảo vệ liên quan tới chúng, được lắp đặt theo quy phạm này. Quy phạm trang bị điện Trang 1
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện II.1.3. Hệ dẫn điện được phân loại như sau: 1. Hệ dẫn điện hở là hệ dẫn điện lắp đặt trên bề mặt tường, trần nhà, vì kèo và các phần kiến trúc khác của toà nhà và công trình, trên cột điện v.v. Đối với hệ dẫn điện hở, áp dụng các phương pháp lắp đặt dây dẫn hoặc cáp điện sau: trực tiếp trên mặt tường, trần nhà v.v. trên dây đỡ, dây treo, puli, vật cách điện, trong ống, hộp, ống mềm kim loại, máng, trong gờ chân tường và thanh ốp kỹ thuật điện, treo tự do v.v. Hệ dẫn điện hở có thể là cố định, di động hoặc di chuyển được. 2. Hệ dẫn điện kín là hệ dẫn điện lắp đặt bên trong phần kiến trúc của toà nhà và công trình (tường, nền, móng, trần ngăn), cũng như trên trần ngăn làm sàn, trực tiếp bên dưới sàn có thể tháo ra được v.v. Đối với hệ dẫn điện kín, áp dụng các phương pháp sau để lắp đặt dây dẫn hoặc cáp điện: trong ống, ống mềm kim loại, hộp, mương kín và các khoảng trống của kết cấu xây dựng, trong rãnh trát vữa, cũng như trong khối liền của kết cấu xây dựng. II.1.4. Hệ dẫn điện ngoài trời là hệ dẫn điện lắp đặt trên tường ngoài của toà nhà và công trình, dưới mái hiên v.v. cũng như trên cột giữa các toà nhà (không quá 100m). Hệ dẫn điện ngoài trời có thể là loại hở hoặc kín. II.1.5. Nhánh vào nhà từ ĐDK là hệ dẫn điện nối từ ĐDK đến vật cách điện lắp trên mặt ngoài (tường, mái) của toà nhà hoặc công trình. II.1.6. Dây đỡ, với chức năng là phần tử đỡ của hệ dẫn điện, là dây thép đi sát mặt tường, trần nhà v.v. dùng để cố định dây dẫn, cáp điện hoặc các chùm dây dẫn, cáp điện. II.1.7. Thanh đỡ, với chức năng là phần tử đỡ hệ dẫn điện, là thanh kim loại được cố định sát mặt tường, trần nhà v.v. dùng để cố định dây dẫn, cáp điện hoặc chùm dây dẫn, cáp điện. Quy phạm trang bị điện Trang 2
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện II.1.8. Dây treo, với chức năng là phần tử đỡ hệ dẫn điện, là dây thép hoặc cáp thép đi trên không, dùng để treo dây dẫn, cáp điện hoặc chùm dây dẫn, cáp điện. II.1.9. Hộp là kết cấu rỗng, che kín, có tiết diện chữ nhật hoặc dạng khác dùng để đặt dây dẫn hoặc cáp điện bên trong. Hộp có chức năng bảo vệ dây dẫn hoặc cáp điện khỏi bị hư hỏng về cơ học. Hộp có thể là loại liền hoặc có nắp để mở ra, thành và nắp có thể là loại kín hoặc có lỗ. Đối với hộp loại liền, vách mọi phía phải kín và phải không có nắp. Hộp có thể sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời. II.1.10. Máng là kết cấu hở, được thiết kế để lắp đặt dây dẫn hoặc cáp điện. Máng không bảo vệ dây dẫn hoặc cáp điện đặt bên trong khỏi bị hư hỏng về cơ học. Máng phải được chế tạo bằng vật liệu không cháy. Máng có thể là loại thành liền hoặc có lỗ. Máng có thể sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời. II.1.11. Gian áp mái là gian nhà không phải là gian sản xuất, ở trên tầng cao nhất của toà nhà, nóc là mái nhà, và có các kết cấu đỡ (mái nhà, vì kèo, đòn tay, dầm v.v.) bằng vật liệu cháy được. Những gian nhà tương tự và tầng kỹ thuật, nằm ngay dưới mái nhà mà vách ngăn và kết cấu được làm bằng vật liệu không cháy thì không coi là gian áp mái. Yêu cầu chung II.1.12. Dòng điện lâu dài cho phép trong dây dẫn hoặc cáp điện của hệ dẫn điện phải lấy theo Chương I.3 - Phần I, có tính đến nhiệt độ môi trường và phương pháp lắp đặt. II.1.13. Tiết diện ruột dẫn của dây dẫn hoặc cáp điện của hệ dẫn điện phải lớn hơn các giá trị nêu trong bảng II.1.1. Tiết diện dây nối đất và dây nối trung tính bảo vệ phải đảm bảo các yêu cầu của Chương I.7 - Phần I. Quy phạm trang bị điện Trang 3
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện II.1.14. Trong ống bằng thép hoặc bằng vật liệu bền về cơ lý khác, ống mềm, hộp, máng và mương kín thuộc kết cấu xây dựng của toà nhà, cho phép đặt chung dây dẫn hoặc cáp điện (trừ trường hợp để dự phòng cho nhau) của: 1. Tất cả các mạch của cùng một tổ máy. 2. Mạch động lực và mạch điều khiển của một số máy, tủ, bảng, bàn điều khiển v.v. có liên hệ với nhau về qui trình công nghệ. 3. Mạch chiếu sáng phức tạp. 4. Mạch của một số nhóm thuộc cùng một loại chiếu sáng (chiếu sáng làm việc hoặc chiếu sáng sự cố) với tổng số dây trong ống không quá 8. 5. Mạch chiếu sáng điện áp đến 42V với mạch điện áp trên 42V, với điều kiện dây dẫn của mạch điện áp đến 42V được đặt trong ống cách điện riêng. II.1.15. Trong cùng một ống, ống mềm, hộp, mương kín của kết cấu xây dựng hoặc trong cùng máng, cấm đặt các mạch dự phòng cho nhau, các mạch chiếu sáng làm việc và chiếu sáng sự cố, các mạch điện áp đến 42V cùng với các mạch điện áp cao hơn (trường hợp ngoại lệ, xem Điều II.1.14 mục 5). Chỉ cho phép đặt các mạch này trong khoang khác nhau của hộp và máng, có vách ngăn kín theo chiều dọc với giới hạn chịu lửa không dưới 0,25 giờ bằng vật liệu không cháy. Cho phép đặt mạch chiếu sáng sự cố (thoát hiểm) và chiếu sáng làm việc trên mặt ngoài khác nhau của thanh kim loại định hình (chữ U, thép góc v.v.). II.1.16. Trong công trình cáp, gian sản xuất và gian điện, hệ dẫn điện nên sử dụng dây dẫn hoặc cáp điện có vỏ bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy; và đối với dây dẫn không có vỏ bảo vệ, cách điện chỉ bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy. II.1.17. Đối với dòng điện xoay chiều hoặc dòng điện chỉnh lưu, việc đặt dây pha và dây trung tính trong ống thép hoặc ống cách điện có vỏ thép phải đi trong cùng một ống. Cho phép đặt riêng biệt dây pha và dây trung tính trong ống thép hoặc ống cách điện có vỏ thép nếu như dòng phụ tải dài hạn không vượt quá 25A. Quy phạm trang bị điện Trang 4
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện II.1.18. Khi đặt dây dẫn hoặc cáp điện trong ống, hộp liền, ống mềm kim loại và mương kín, phải đảm bảo khả năng thay thế dây dẫn hoặc cáp điện. II.1.19. Các phần tử kết cấu của toà nhà và công trình, mương kín và khoảng trống sử dụng để đặt dây dẫn hoặc cáp điện phải bằng vật liệu không cháy. II.1.20. Việc đấu nối, rẽ nhánh cho dây dẫn hoặc cáp điện phải thực hiện bằng cách ép, hàn hoặc kẹp nối (vít, bulông v.v.) phù hợp với các chỉ dẫn hiện hành. II.1.21. Các chỗ nối, rẽ nhánh cho dây dẫn hoặc cáp điện phải có dự phòng chiều dài dây dẫn (cáp điện) để có thể thực hiện việc nối, rẽ nhánh hoặc đấu nối lại. II.1.22. Chỗ nối, rẽ nhánh cho dây dẫn hoặc cáp điện phải có thể tiếp cận được để kiểm tra và sửa chữa. II.1.23. Chỗ nối, rẽ nhánh cho dây dẫn hoặc cáp điện không được có ứng suất kéo. II.1.24. Chỗ nối, rẽ nhánh dây dẫn hoặc cáp điện, cũng như đầu nối rẽ nhánh v.v. phải có cách điện tương đương với cách điện của ruột dẫn ở những chỗ liền của dây dẫn hoặc cáp điện này. II.1.25. Việc đấu nối, rẽ nhánh dây dẫn hoặc cáp điện phải thực hiện trong hộp đấu nối và hộp rẽ nhánh, trong vỏ cách điện của đầu nối kẹp, trong các khoang đặc biệt của kết cấu xây dựng, bên trong vỏ của thiết bị điện. II.1.26. Kết cấu hộp nối, hộp rẽ nhánh và đầu nối kẹp phải phù hợp với phương pháp lắp đặt và điều kiện môi trường. II.1.27. Hộp nối, hộp rẽ nhánh, vỏ cách điện của đầu nối kẹp phải được chế tạo bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy. Bảng II.1.1: Tiết diện nhỏ nhất của ruột dây dẫn và cáp điện trong đường dẫn điện Tiết diện ruột dẫn, Loại dây dẫn hoặc cáp mm2 Đồng Nhôm Dây mềm để đấu nối thiết bị điện gia dụng 0,35 - Cáp để đấu nối thiết bị điện di động và di chuyển được dùng 0,75 - Quy phạm trang bị điện Trang 5
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện trong công nghiệp Dây xoắn hai ruột, ruột loại nhiều sợi, lắp cố định trên puli 1 - Dây bọc cách điện không có vỏ bảo vệ dùng cho hệ dẫn điện cố định trong toà nhà: • Đặt trực tiếp trên nền, puli, kẹp dây và dây treo 1 2,5 • Đặt trong máng, hộp (trừ loại hộp liền): + Đối với ruột nối bằng đầu nối ren 1 2 + Đối với ruột nối bằng mối hàn: - Dây một sợi 0,5 - - Dây nhiều sợi (mềm) 0,35 - • Đặt trên vật cách điện 1,5 4 Dây bọc cách điện không có vỏ bảo vệ của hệ dẫn ngoài trời: • Đặt trên tường, kết cấu hoặc vật cách điện trên cột điện: 2,5 4 đầu vào từ ĐDK • Đặt trên puli dưới mái hiên 1,5 2,5 Dây bọc cách điện và cáp, có và không có vỏ bảo vệ, đặt trong ống, ống mềm kim loại và hộp kín: • Đối với ruột nối bằng đầu nối ren 1 2 • Đối với ruột nối bằng mối hàn: + Dây một sợi 0,5 - + Dây nhiều sợi (mềm) 0,35 - Dây điện và cáp, có và không có vỏ bảo vệ, đặt trong mương kín hoặc các khối liền (trong kết cấu xây dựng hoặc 1 2 dưới lớp vữa). II.1.28. Chi tiết kim loại của hệ dẫn điện (kết cấu, vỏ hộp, máng, ống, ống mềm, hộp, móc v.v.) phải được bảo vệ chống ăn mòn phù hợp với điều kiện môi trường. II.1.29. Hệ dẫn điện phải thực hiện có tính đến sự dịch chuyển có thể xảy ra ở những chỗ giao chéo với các khe giãn nhiệt, khe lún. Quy phạm trang bị điện Trang 6
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện Lựa chọn loại hệ dẫn điện, dây dẫn hoặc cáp điện; và phương pháp lắp đặt II.1.30. Hệ dẫn điện phải phù hợp với điều kiện môi trường, mục đích và giá trị của công trình, kết cấu và các đặc điểm kiến trúc của công trình. II.1.31. Khi lựa chọn loại hệ dẫn điện và phương pháp lắp đặt dây dẫn hoặc cáp điện phải tính đến các yêu cầu về an toàn điện và an toàn phòng cháy chữa cháy. II.1.32. Việc lựa chọn loại hệ dẫn điện, dây dẫn hoặc cáp điện và phương pháp lắp đặt cần thực hiện theo bảng II.1.2. Khi có đồng thời hai hoặc nhiều điều kiện đặc biệt về môi trường phải đáp ứng tất cả các điều kiện đó. II.1.33. Vỏ bảo vệ và cách điện của dây dẫn hoặc cáp điện sử dụng cho hệ dẫn điện phải phù hợp với phương pháp lắp đặt và điều kiện môi trường. Ngoài ra, cách điện phải phù hợp với điện áp danh định của lưới điện. Khi có những yêu cầu đặc biệt được qui định bởi đặc điểm của trang thiết bị thì việc lựa chọn cách điện của dây dẫn và vỏ bảo vệ của dây dẫn hoặc cáp điện phải tính đến các yêu cầu này (xem thêm Điều II.1.49 và 50). II.1.34. Dây trung tính phải có cách điện tương đương với cách điện của dây pha. Trong gian sản xuất thông thường, cho phép sử dụng ống và dây treo bằng thép của hệ dẫn điện hở, cũng như vỏ kim loại của hệ dẫn điện hở, kết cấu kim loại của tòa nhà, kết cấu dùng cho mục đích sản xuất (vì kèo, tháp, đường dưới cầu trục) để làm một trong các đường dây dẫn làm việc trong lưới điện áp đến 42V. Khi đó phải đảm bảo tính liên tục và khả năng dẫn điện đủ của các vật dẫn đó, tính rõ ràng và độ tin cậy của mối hàn những chỗ nối. Không cho phép sử dụng các kết cấu nói trên làm dây dẫn làm việc nếu như kết cấu ở gần sát những phần cháy được của tòa nhà hoặc công trình. Quy phạm trang bị điện Trang 7
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện Bảng II.1.2. Lựa chọn loại hệ dẫn điện, dây dẫn và cáp điện và phương pháp lắp đặt Điều kiện Loại hệ dẫn điện và Dây dẫn và môi trường phương pháp lắp đặt cáp điện Hệ dẫn điện hở Gian khô và Dây dẫn một ruột, Trên puli và kẹp dây ẩm không có vỏ bảo vệ Dây dẫn xoắn, hai Gian khô Như trên ruột Trên vật cách điện, cũng như trên puli được dùng để sử dụng ở những nơi rất Gian các loại ẩm. Trong lắp đặt ngoài trời, chỉ cho Dây dẫn một ruột, và lắp đặt phép sử dụng puli (kích thước lớn) không có vỏ bảo vệ ngoài trời dùng cho những nơi rất ẩm, ở những nơi mưa hoặc tuyết không thể rơi trực tiếp lên hệ dẫn điện (dưới mái hiên) Cáp điện trong vỏ Lắp đặt ngoài Trực tiếp lên mặt tường, trần và dây đỡ, phi kim loại và kim trời thanh đỡ và các kết cấu đỡ khác loại Dây dẫn một ruột và nhiều ruột, không có Gian các loại Như trên và có vỏ bảo vệ. Cáp điện trong vỏ phi kim loại và kim loại Gian các loại và lắp đặt Trong máng và hộp, nắp có thể mở Như trên ngoài trời Gian các loại và lắp đặt Dây dẫn đặc biệt với ngoài trời (chỉ dây treo. Dây dẫn đối với dây dẫn một ruột và nhiều đặc biệt với Trên dây treo ruột, không có và có dây treo dùng vỏ bảo vệ. Cáp điện cho lắp đặt trong vỏ phi kim loại ngoài trời hoặc và kim loại cáp điện) Hệ dẫn điện kín Gian các loại Trong ống phi kim loại bằng vật liệu Dây dẫn một ruột và và lắp đặt cháy được (polyetylen không tự dập nhiều ruột, không có Quy phạm trang bị điện Trang 8
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện ngoài trời lửa, v.v.). Trong mương kín của kết cấu và có vỏ bảo vệ. Cáp xây dựng. Dưới lớp trát. điện trong vỏ phi Ngoài ra: kim loại 1. Cấm sử dụng ống cách điện có vỏ kim loại trong các gian rất ẩm hoặc ngoài trời. 2. Cấm sử dụng ống thép và hộp thép liền, chiều dày thành 2mm và mỏng hơn trong các gian rất ẩm hoặc ngoài trời. Các gian khô, Thành khối liền trong kết cấu xây dựng Dây dẫn không có ẩm và rất ẩm khi thi công vỏ bảo vệ Hệ dẫn điện hở và kín Trong ống mềm kim loại. Trong ống thép (thông thường và thành mỏng) và trong hộp liền bằng thép. Trong ống mềm phi kim loại và hộp liền phi kim loại bằng vật liệu khó cháy. Trong ống cách điện có vỏ kim loại. Dây dẫn một ruột và Gian các loại nhiều ruột, không có Ngoài ra: và lắp đặt và có vỏ bảo vệ. Cáp 1. Cấm sử dụng ống cách điện có vỏ ngoài trời điện trong vỏ phi kim loại trong các gian rất ẩm hoặc kim loại ngoài trời. 2. Cấm sử dụng ống thép và hộp thép liền, chiều dày thành 2mm và mỏng hơn trong các gian rất ẩm hoặc ngoài trời. II.1.35. Việc lắp đặt dây dẫn hoặc cáp điện, ống và hộp với dây dẫn hoặc cáp điện bên trong theo các điều kiện an toàn phòng và chống cháy phải thỏa mãn các yêu cầu trong bảng II.1.3. Quy phạm trang bị điện Trang 9
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện Bảng II.1.3. Lựa chọn loại hệ dẫn điện, dây dẫn và cáp điện và phương pháp lắp đặt theo điều kiện an toàn phòng và chống cháy Loại hệ dẫn điện và phương pháp lắp đặt trên nền và kết cấu Loại dây dẫn và cáp điện Bằng vật liệu không cháy Bằng vật liệu cháy được hoặc khó cháy Hệ dẫn điện hở Dây dẫn không có vỏ Trên puli, vật cách điện bảo vệ, dây dẫn và cáp hoặc có đặt lớp vật liệu Trực tiếp điện có vỏ bảo vệ bằng không cháy vật liệu cháy được Dây dẫn và cáp có vỏ bảo vệ bằng vật liệu Trực tiếp Như trên không cháy và khó cháy Dây dẫn có và không Trong ống và hộp bằng Trong ống và hộp bằng có vỏ bảo vệ, và cáp có vật liệu khó cháy và vật liệu không cháy vỏ bảo vệ bằng vật liệu không cháy cháy được và khó cháy Hệ dẫn điện kín Có đặt lớp vật liệu không Dây dẫn không có vỏ cháy và sau đó trát hoặc bảo vệ, dây dẫn và cáp bảo vệ ở mọi phía bằng Trực tiếp điện có vỏ bảo vệ bằng lớp liền các vật liệu không vật liệu cháy được cháy khác(1) Dây dẫn và cáp điện có Có đặt lớp vật liệu không Như trên vỏ bảo vệ bằng vật liệu cháy(1) khó cháy Như trên nhưng bằng Trực tiếp Như trên vật liệu không cháy Trong ống và hộp bằng Trong ống và hộp: bằng Dây dẫn không có vỏ vật liệu khó cháy - có đặt vật liệu cháy được - thành bảo vệ và cáp điện có bên dưới ống và hộp lớp khối liền, trong rãnh v.v. lót bằng vật liệu không trong lớp đặc bằng vật liệu vỏ bảo vệ bằng vật liệu cháy được, khó cháy cháy và sau đó trát(2) không cháy(3) và không cháy Như trên nhưng bằng vật Như trên nhưng bằng vật Quy phạm trang bị điện Trang 10
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện liệu không cháy, liệu khó cháy và không đặt trực tiếp cháy, đặt trực tiếp Ghi chú: (1) Lớp vỏ bảo vệ bằng vật liệu không cháy phải chờm ra quá mỗi phía của dây dẫn, cáp điện, ống và hộp không dưới 10mm. (2) Trát bằng lớp vữa đặc, thạch cao v.v. chiều dày không dưới 10mm. (3) Lớp đặc bằng vật liệu không cháy xung quanh ống (hộp) có thể là lớp vữa, thạch cao, vữa xi măng hoặc bê tông dày không dưới 10mm. II.1.36. Khi lắp đặt hở, dây dẫn được bảo vệ (cáp điện) có vỏ bằng vật liệu cháy được và dây dẫn không có vỏ bảo vệ, khoảng cách từ dây dẫn (cáp điện) đến mặt nền, các kết cấu, chi tiết bằng vật liệu cháy được phải lớn hơn 10mm. Khi không thể đảm bảo được khoảng cách này, cần ngăn cách giữa dây dẫn (cáp điện) và mặt nền bằng lớp vật liệu không cháy, chờm quá ra mỗi phía của dây dẫn (cáp điện) không dưới 10mm. II.1.37. Khi lắp đặt kín, dây dẫn (cáp điện) có vỏ bảo vệ bằng vật liệu cháy được và dây dẫn không có vỏ bảo vệ trong các khoang kín, các khoảng trống trong kết cấu xây dựng (ví dụ giữa tường và lớp phủ), trong rãnh v.v. có kết cấu cháy được thì cần bảo vệ dây dẫn hoặc cáp điện bằng lớp vật liệu liền không cháy ở mọi phía. II.1.38. Khi lắp đặt ống hở hoặc hộp bằng vật liệu khó cháy đi theo nền và kết cấu bằng vật liệu không cháy và khó cháy, khoảng cách từ ống (hộp) đến bề mặt kết cấu, các chi tiết bằng vật liệu cháy được phải lớn hơn 100mm. Khi không thể đảm bảo khoảng cách này, cần ngăn cách giữa ống (hộp) về mọi phía và các bề mặt trên bằng lớp vật liệu không cháy (vữa, thạch cao, vữa xi măng, bê tông v.v.) dày không dưới 10mm. II.1.39. Khi lắp đặt ống kín hoặc hộp bằng vật liệu khó cháy trong khoang kín, khoảng trống trong kết cấu xây dựng (ví dụ giữa tường và lớp phủ), trong rãnh v.v. cần ngăn cách giữa ống hoặc hộp về mọi phía và bề mặt kết cấu, chi tiết bằng vật liệu cháy được bằng lớp vật liệu liền không cháy dày không dưới 10mm. II.1.40. Khi giao chéo đoạn ngắn của hệ dẫn điện với phần kết cấu xây dựng bằng vật liệu cháy được phải tuân thủ các yêu cầu ở Điều II.1.35 và II.1.39. Quy phạm trang bị điện Trang 11
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện II.1.41. Ở nơi có nhiệt độ môi trường cao, không thể sử dụng dây dẫn hoặc cáp điện có cách điện và vỏ bằng vật liệu chịu nhiệt thông thường, cần sử dụng dây dẫn hoặc cáp điện có cách điện và vỏ có độ chịu nhiệt cao. II.1.42. Trong gian rất ẩm hoặc khi lắp đặt ngoài trời, cách điện của dây dẫn, kết cấu đỡ và treo, ống, hộp và máng phải là loại chịu ẩm. II.1.43. Trong gian nhiều bụi, không nên áp dụng phương pháp lắp đặt khiến bụi có thể tích tụ lên các phần của hệ dẫn điện mà việc làm sạch bụi khó khăn. II.1.44. Trong gian hoặc ngoài trời có môi trường hoạt tính hóa học cao, tất cả các phần của hệ dẫn điện phải chịu được tác động của môi trường hoặc được bảo vệ khỏi tác động của môi trường đó. II.1.45. Dây dẫn hoặc cáp điện có cách điện ngoài hoặc vỏ không bền với tác động của ánh sáng mặt trời thì phải được bảo vệ khỏi tác động trực tiếp. II.1.46. Ở nơi có khả năng bị hư hỏng về cơ học đối với hệ dẫn điện, dây dẫn hoặc cáp điện đặt hở phải được bảo vệ bằng lớp vỏ bảo vệ, còn nếu không có lớp vỏ này hoặc lớp vỏ không đủ bền đối với tác động cơ học thì dây dẫn hoặc cáp điện phải được bảo vệ bằng ống, hộp, rào chắn hoặc dùng hệ dẫn điện kín. II.1.47. Dây dẫn hoặc cáp điện chỉ được sử dụng theo các tiêu chuẩn và điều kiện kỹ thuật về cáp điện (dây dẫn). II.1.48. Đối với hệ dẫn điện đặt cố định, nên sử dụng dây dẫn hoặc cáp điện ruột dẫn nhôm. Các trường hợp ngoại lệ, xem Điều II.1.69, Điều IV.4.3, 12 - Phần IV. II.1.49. Để cấp điện cho thiết bị điện di động hoặc di chuyển được, nên sử dụng dây mềm hoặc cáp mềm ruột dẫn bằng đồng, có tính đến tác động cơ học có thể xảy ra. Tất cả ruột dẫn nói trên, kể cả ruột dẫn nối đất, phải được đặt trong vỏ chung, lưới bảo vệ chung hoặc có cách điện chung. Đối với loại máy di chuyển trong phạm vi hạn chế (cần cẩu, cưa di động, cổng đóng mở bằng điện v.v.), cần áp dụng kiểu kết cấu đưa điện vào máy đó đảm bảo dây dẫn hoặc cáp điện không bị gãy đứt (ví dụ các vòng treo cáp điện mềm, giá lăn treo di động cáp mềm). Quy phạm trang bị điện Trang 12
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện II.1.50. Khi có dầu mỡ và hóa chất ở chỗ đặt dây dẫn cần sử dụng dây dẫn có cách điện chịu dầu hoặc bảo vệ dây dẫn khỏi sự tác động của các chất đó. Hệ dẫn điện hở trong nhà II.1.51. Đặt dây dẫn hở cách điện không có vỏ bảo vệ trên nền, puli, vật cách điện, trên dây treo và trong máng cần thực hiện: 1. Đối với điện áp trên 42V trong gian ít nguy hiểm và đối với điện áp đến 42V trong gian nhà bất kỳ: ở độ cao không dưới 2m so với sàn nhà hoặc sàn làm việc. 2. Đối với điện áp trên 42V trong gian nguy hiểm và rất nguy hiểm: ở độ cao không dưới 2,5m so với sàn nhà hoặc sàn làm việc. Các yêu cầu trên không áp dụng cho các đoạn đi xuống công tắc, ổ cắm, thiết bị khởi động, bảng điện, đèn lắp trên tường. Trong gian sản xuất, đoạn dẫn xuống công tắc, ổ cắm, thiết bị, bảng điện v.v. nếu dùng dây dẫn không có vỏ bảo vệ thì phải được bảo vệ khỏi tác động cơ học với độ cao không dưới 1,5m so với sàn nhà hoặc sàn làm việc. Trong gian sinh hoạt của xí nghiệp công nghiệp và nhà ở, cho phép không phải bảo vệ các đoạn dẫn xuống nói trên khỏi tác động cơ học. Trong gian mà chỉ những nhân viên đã qua đào tạo chuyên môn được phép tiếp cận, không qui định độ cao lắp đặt dây dẫn hở cách điện không có vỏ bảo vệ. II.1.52. Trong nhịp cầu trục, dây dẫn không có vỏ bảo vệ, cần lắp đặt ở độ cao không dưới 2,5m so với sàn xe cầu trục (nếu như sàn này được bố trí cao hơn mặt lát cầu của cầu trục) hoặc so với mặt sàn cầu của cầu trục (nếu như mặt lát cầu của cầu trục được bố trí cao hơn sàn xe cầu trục). Nếu yêu cầu này không thực hiện được thì phải có phương tiện bảo vệ để ngăn ngừa người đứng trên xe cầu trục hoặc cầu của cầu trục tiếp xúc ngẫu nhiên với dây dẫn. Phương tiện bảo vệ phải được lắp đặt trên toàn bộ chiều dài dây dẫn hoặc trên bản thân cầu của cầu trục, trong phạm vi đặt dây dẫn. Quy phạm trang bị điện Trang 13
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện II.1.53. Không qui định độ cao lắp đặt hở so với sàn nhà hoặc sàn làm việc đối với dây dẫn có vỏ bảo vệ, cáp điện, cũng như dây dẫn hoặc cáp điện trong ống, hộp có cấp bảo vệ không thấp hơn IP20 (mã IP tham khảo Phụ lục II.1), trong ống mềm kim loại. II.1.54. Khi dây dẫn cách điện không có vỏ bảo vệ giao chéo với dây dẫn không có vỏ bảo vệ hoặc có vỏ bảo vệ, nếu khoảng cách giữa các dây dẫn này nhỏ hơn 10mm thì tại chỗ giao chéo, từng dây dẫn không có vỏ bảo vệ phải có thêm lớp cách điện bổ sung. II.1.55. Khi dây dẫn hoặc cáp điện không có vỏ bảo vệ hoặc có bảo vệ giao chéo với đường ống thì khoảng cách giữa chúng phải lớn hơn 50mm, riêng đối với các đường ống chứa nhiên liệu hoặc chất lỏng, chất khí dễ bắt lửa thì khoảng cách này phải lớn hơn 100mm. Khi khoảng cách từ dây dẫn hoặc cáp điện đến đường ống dưới 250mm thì dây dẫn hoặc cáp điện phải được bảo vệ bổ sung khỏi tác động cơ học trên chiều dài lớn hơn 250mm về mỗi phía của đường ống. Khi giao chéo với đường ống nóng, dây dẫn hoặc cáp điện phải được bảo vệ khỏi tác động của nhiệt độ cao hoặc phải được chế tạo phù hợp. II.1.56. Khi đặt song song, khoảng cách từ dây dẫn hoặc cáp điện đến đường ống phải lớn hơn 100mm, riêng đối với đường ống nhiên liệu hoặc chất lỏng và chất khí dễ bắt lửa thì khoảng cách này phải lớn hơn 400mm. Dây dẫn hoặc cáp điện đặt song song với đường ống nóng phải được bảo vệ khỏi tác động của nhiệt độ cao hoặc phải được chế tạo phù hợp. II.1.57. Chỗ dây dẫn hoặc cáp điện xuyên qua tường, qua trần ngăn giữa các tầng hoặc đi ra bên ngoài, phải đảm bảo khả năng thay được hệ dẫn điện. Để đảm bảo yêu cầu này, đoạn xuyên qua phải thực hiện ở dạng ống, hộp, lỗ xuyên v.v. Để ngăn ngừa nước thâm nhập, tích tụ và chảy lan ở chỗ xuyên qua tường, trần hoặc đi ra bên ngoài, cần bịt kín khe hở giữa dây dẫn, cáp điện và ống (hộp, lỗ xuyên v.v.), và cả những ống (hộp, lỗ xuyên v.v.) dự phòng bằng vật liệu không cháy. Chỗ bịt kín phải thực hiện được việc thay thế, đặt bổ sung dây dẫn hoặc cáp điện mới và đảm bảo giới hạn chịu nhiệt của lỗ xuyên không thấp hơn giới hạn chịu nhiệt của tường (trần ngăn). Quy phạm trang bị điện Trang 14
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện II.1.58. Dây dẫn đi xuyên qua giữa các gian khô và gian ẩm với nhau, cho phép đặt tất cả các dây dẫn của một đường trong cùng ống cách điện. Khi dây dẫn đi xuyên từ gian khô hoặc ẩm sang gian rất ẩm hoặc khi dây dẫn đi từ một gian xuyên ra bên ngoài, mỗi dây dẫn phải được đặt trong ống cách điện riêng. Khi đi xuyên qua từ gian khô hoặc ẩm sang gian rất ẩm hoặc khi đi xuyên ra bên ngoài tòa nhà, mối nối dây dẫn phải thực hiện trong gian khô hoặc ẩm. II.1.59. Trong máng, trên bề mặt đỡ, dây treo, thanh đỡ và các kết cấu đỡ khác, cho phép đặt dây dẫn hoặc cáp điện áp sát vào nhau thành bó (nhóm) có dạng khác nhau (ví dụ tròn, chữ nhật, thành nhiều lớp v.v.). Dây dẫn hoặc cáp điện của từng bó phải được buộc chặt với nhau. II.1.60. Cho phép đặt dây dẫn hoặc cáp điện trong hộp thành nhiều lớp, vị trí tương quan với nhau theo thứ tự hoặc tùy ý. Tổng tiết diện dây dẫn hoặc cáp điện, tính theo đường kính ngoài, kể cả cách điện và vỏ bọc ngoài, không được vượt quá 35% tiết diện phần trong của hộp đối với hộp loại liền; 40% đối với hộp có nắp có thể mở ra. II.1.61. Dòng điện dài hạn cho phép trong dây dẫn hoặc cáp điện đặt thành bó (nhóm) hoặc nhiều lớp phải được chọn có tính đến các hệ số giảm thấp, tính đến số lượng và bố trí dây dẫn (ruột dẫn) trong bó, số lượng và bố trí tương quan giữa các bó (lớp), cả của những dây dẫn không có phụ tải. II.1.62. Ống, hộp và ống mềm kim loại của hệ dẫn điện phải đặt sao cho không tích tụ ẩm, ví dụ như ẩm do ngưng tụ hơi nước trong không khí. II.1.63. Trong gian khô không bụi, ở đó không có hơi và khí gây tác động bất lợi đối với cách điện và vỏ bọc của dây dẫn hoặc cáp điện, cho phép chỗ nối ống, hộp và ống mềm kim loại không cần bịt kín. Việc nối ống, hộp và ống mềm kim loại với nhau, cũng như với hộp, vỏ thiết bị điện v.v. phải thực hiện: • Trong gian chứa hơi hoặc khí gây tác động bất lợi với cách điện và vỏ bọc của dây dẫn hoặc cáp điện, khi lắp đặt ngoài trời và ở những chỗ có khả năng dầu mỡ, nước hoặc chất nhũ tương lọt vào ống, hộp và ống mềm, việc nối Quy phạm trang bị điện Trang 15
- Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện thực hiện bằng cách gắn kín; trong trường hợp này, hộp phải có vách kín, nắp phải kín và được gắn kín nếu hộp không phải là loại liền. Đối với hộp có thể tháo được, việc nối thực hiện bằng cách gắn kín những chỗ để tháo. Còn đối với ống mềm kim loại, việc nối thực hiện ở dạng kín khí. • Trong gian có bụi, việc nối thực hiện bằng cách gắn kín ống nối và ống phân nhánh, ống mềm và hộp để bảo vệ khỏi bụi. II.1.64. Việc nối những ống và hộp kim loại thực hiện chức năng làm dây nối đất hoặc dây trung tính bảo vệ, phải đáp ứng các yêu cầu trong chương này và Chương I.7 - Phần I. Hệ dẫn điện kín trong nhà II.1.65. Lắp đặt hệ dẫn điện kín trong ống, hộp và ống mềm kim loại phải tuân thủ các yêu cầu ở Điều II.1.62 ÷ 64; ngoài ra trong mọi trường hợp đều phải gắn kín. Hộp của hệ dẫn điện kín phải là loại liền. II.1.66. Cấm đặt hệ dẫn điện trong mương và đường hầm thông hơi. Cho phép mương và đường hầm này giao chéo với dây dẫn hoặc cáp điện đơn lẻ, đặt bên trong ống thép. II.1.67. Đặt dây dẫn hoặc cáp điện trên trần treo cần thực hiện theo các yêu cầu của chương này. Hệ dẫn điện trong gian áp mái II.1.68. Trong gian áp mái có thể áp dụng các dạng hệ dẫn điện sau: 1. Kiểu hở: • Dây dẫn hoặc cáp điện đặt trong ống, cũng như dây dẫn hoặc cáp điện có vỏ bảo vệ bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy: ở độ cao bất kỳ. • Dây dẫn một lõi không có vỏ bảo vệ đặt trên puli hoặc vật cách điện (trong gian áp mái của tòa nhà sản xuất chỉ được đặt trên vật cách điện): ở độ cao lớn hơn 2,5m; khi độ cao đến dây dẫn nhỏ hơn 2,5m, chúng phải được bảo vệ để khỏi chạm phải và khỏi bị hư hỏng về cơ học. Quy phạm trang bị điện Trang 16
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Quy phạm trang bị điện - Phần 1 Quy định chung
121 p |
1877 |
696
-
Quy phạm trang bị điện - Phần 3 Trang bị phân phối và trạm biến áp
90 p |
825 |
413
-
Quy phạm trang bị điện - Phần 4 Bảo vệ và tự động
109 p |
607 |
350
-
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công
10 p |
481 |
230
-
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: kiểm định trang thiết bị hệ thống điện
78 p |
453 |
200
-
Phân biệt hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp
10 p |
296 |
98
-
Giáo trình Công tác an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp nghành xây dựng: Phần 2
115 p |
142 |
74
-
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9207:2012
80 p |
105 |
37
-
THIẾT BỊ RÈN ÉP Yêu cầu chung về an toàn 1
7 p |
109 |
32
-
TCVN 7447-5-52:2010
67 p |
67 |
27
-
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 (xuất bản lần 2)
512 p |
87 |
24
-
TCVN 7447-4-41:2010
26 p |
46 |
21
-
TCVN 7447-4-43:2010
25 p |
44 |
18
-
TCVN 7447-5-51:2010
45 p |
38 |
16
-
TCVN 7447-4-44:2010
40 p |
27 |
14
-
TCVN 7447-5-55:2005
14 p |
27 |
13
-
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8404:2010
46 p |
9 |
1

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Set-Cookie: TLDEVNamespace=ml32j2hstme9vfr9c3lrs808j2; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


text:
Tẩy vất ố
-
Giáo án bài 46: Thực hành sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn Đông và sườn Tây An Đét giúp học sinh nắm được sự phân hóa của môi trường theo độ cao của Anđét, sự khác nhau của thảm thực vậy ở sườn đông và sườn tây Anđét; các em sẽ có kỹ năng quan sát sơ đồ lát cắt và có ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.
6p suz_2210 20-04-2014 57 5 Download
-
Với những chiếc quần áo trắng hoặc màu lợt bị ố vàng vì để lâu không mặc đến, muốn tẩy các vết này, các bạn hãy lấy một củ khoai tây luộc cả vỏ, dùng cả củ khoai chà xát lên áo quần như xát xà bông. Sau đó xả lại bằng nước lạnh và phơi ở chỗ có gió và mát.
3p bongbong_hong 02-11-2012 206 1 Download
-
Giải bài tập Thực hành: Sự phân hoá của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy núi An-Đét SGK Địa lí 7
Với mong muốn giúp các em học sinh dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm tài liệu hoàn thành các bài tập trang 139 SGK. TaiLieu.VN mời các em cùng tham khảo tài liệu giải bài tập Thực hành: Sự phân hoá của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy núi An-Đét nội dung tài liệu được tổng hợp và trình bày rõ ràng. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em thuận tiện hơn trong việc tổng ôn lại kiến thức bài học và nâng cao kỹ năng giải bài tập.
3p nanglonglanh 09-03-2017 15 0 Download
-
Tham khảo tài liệu 'đề thi giải toán trên máy tính cầm tay vật lý 12 -đề 4', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
11p thanhyd3 05-01-2012 164 54 Download
-
Tham khảo tài liệu 'đề thi giải toán trên máy tính cầm tay vật lý 12 -đề 2', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
14p thanhyd3 05-01-2012 112 35 Download
-
Tham khảo tài liệu 'đề thi giải toán trên máy tính cầm tay vật lý 12 -đề 1', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p thanhyd3 05-01-2012 102 27 Download
-
Giáo án Địa lý 7 bài 46: Thực hành Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy An- đet
Bộ sưu tập bao gồm các bài giáo án Thực hành Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy An- đet dành cho các bạn tham khảo. Qua bài học, giáo viên giúp học sinh nắm vững sự phân hoá của môi trường theo độ cao ở dãy An-đét. Hiểu rõ sự khác nhau giữa sườn đông và sườn tây của dãy An-đét, sự khác nhau trong vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên ở sườn đông và sườn tây của dãy An-đét.
4p quehuong_22 07-03-2014 264 24 Download
-
Tham khảo tài liệu 'đề thi giải toán trên máy tính cầm tay vật lý 12 -đề 5', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
15p thanhyd3 05-01-2012 108 21 Download
-
Bài giảng Địa lý 7 bài 46: Thực hành Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy An- đet
Tuyển chọn các bài giảng được thiết kế đẹp mắt trong bộ sưu tập Thực hành Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy An - đet.
13p nguyentinh_74 31-03-2014 89 4 Download
-
Bài viết "Địa danh mang tên thực vật ở Tây Nam Bộ" khảo sát một số địa danh mang tên thực vật ở Tây Nam Bộ. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.
5p dutru2011 21-09-2015 23 5 Download
-
Mứt quả là cá sản phẩm chế biến từ quả tươi hoặc từ quả bán chế phẩm ( pure quả, nước quả, quả sunfit hóa) nấu với đường đến độ khô 65-70%. Đừơng cho vào mứt quả không chỉ để tăng bị ngọt mà còn để bảo quản sản phẩm. Tế bào vi sinh vật ở trạng thái co nguyên sinh nên bị ngừng hoạt động.
16p hongtien424 29-11-2009 988 277 Download
-
Phật giáo là một tôn giáo có đông đảo tín đồ phật tử từ các nước phương đông tới các nước phương tây[1]. Ở Việt Nam Phật giáo từng là quốc giáo của nhà nước phong kiến trong lịch sử. Thời hiện đại phật giáo cũng ảnh hưởng sâu sắc tới thế giới quan người của người Việt Nam.
11p tieulaubau 21-06-2011 99 47 Download
-
NguyÔn Quang §«ng Sæ tay vËt lý 12 dµnh cho häc sinh «n thi tèt nghiÖp THPT vµ luyÖn thi ®¹i häc th¸I nguyªn - 2010 NguyÔn Quang §«ng.
50p augi12 12-01-2012 48 19 Download
-
Nhựa mít rất khó tẩy Một số loại trái cây có nhựa (mủ) tất khó tẩy khi bám vào tay, quần áo… Nếu bị nhựa trái cây bám trên tay, bạn không nên rửa bằng xà phòng. Cách này không giúp bạn tẩy sạch nhựa được. Tốt nhất hãy dùng đá bọt kỳ sạch nhựa đi. Sau đó dùng một miếng chanh tươi chà lại, nhựa sẽ biến mất. Ngoài ra còn có một số cách để đối phó với nhựa trái cây, rau: Để đối phó với nhựa mít bạn thoa dầu hỏa lên tay cho tróc hết nhựa rồi...
3p heohanhphuc28 19-01-2011 173 17 Download
-
Khoai tây (Solanum tuberosum L.) Dược sĩ người Pháp Antoine Augustin Pamentier (sinh ở Montdidier 1737 - mất ở Paris 1813). Năm 20 tuổi là dược sĩ phụ tá trong quân đội, tham gia cuộc chiến 7 năm; bị thương và bị bắt làm tù binh, Pamentier nghiên cứu hệ thực vật ở xứ Hanover, và nhận xét có một loài cây họ Cà (Solanaceae) mà củ dùng làm thức ăn được.
5p pstrangsang 22-12-2010 60 15 Download
-
Bàn tay là một bộ phận của con người, có chức năng cầm nắm. Bàn tay nằm ở cuối một cánh tay (đối với con người) hoặc ở cuối chi trước của động vật linh trưởng và một số động vật có xương sống khác. Bàn tay là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể con người. Nó hỗ trợ cho các hoạt động đơn giản (như nắm một vật thể lớn) hoặc các hoạt động phức tạp hơn (như nhặt một viên sỏi nhỏ).
46p lumia_12 19-07-2013 78 14 Download
-
Bao gồm những thiết kế bài giảng An toàn khi ở nhà là tư liệu bổ ích cho quá trình dạy và học, mời các bạn cùng tham khảo. Thông qua những bài giảng này học sinh nhanh chóng nắm bắt nội dung bài học, biết kể tên một số vật nhọn trong nhà có thể gây đứt tay, chảy máu. Xác định một số vật trong nhà có thể gây nóng, bỏng và cháy.
21p hoangtienminh123 06-03-2014 44 13 Download
-
BÁO CÁO KHOA HỌC: "SO SÁNH TÁM GIỐNG KHOAI TÂY TRỒNG Ở ĐIỀU KIỆN TRUNG DU VĨNH PHÚC VỀ QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT"
Cây khoai tây (Solanum tuberosum L) là cây cung cấp tinh bột chủ yếu của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Âu. Ở Việt Nam khoai tây được trồng rộng rãi vào vụ đông. Khoai tây có thời gian sinh trưởng phát triển ngắn, do vậy có thể thiết kế hai vụ lúa và một vụ khoai tây ở các tỉnh miền Bắc nhằm nâng cao hiệu suất kinh tế trên một đơn vị diện tích [1].
12p phalinh6 09-07-2011 36 9 Download
-
Những giáo án trong bộ sưu tập An toàn khi ở nhà được biên soạn một cách rõ ràng và chi tiết được tổng hợp từ nhiều giáo viên khác nhau . Với những bài soạn giáo án từ các thầy cô giáo có trình độ chuyên môn biên soạn, tiết học và giảng dạy của các bạn được nâng cao hiệu quả hơn, qua đây học sinh biết kể tên một số vật nhọn trong nhà có thể gây đứt tay, chảy máu. Xác định một số vật trong nhà có thể gây nóng, bỏng và cháy.
4p khoahoclekimchi 19-03-2014 60 9 Download
-
Thông qua giáo án bài An toàn khi ở nhà giáo viên truyền đạt lại cho học sinh biết kể tên một số vật nhọn trong nhà có thể gây đứt tay, chảy máu. Xác định một số vật trong nhà có thể gây nóng, bỏng và cháy.
5p tranbinhminhkh 08-04-2014 49 8 Download

markdown:
# Tẩy vất ố
**Tẩy vất ố**
-
Giáo án bài 46: Thực hành sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn Đông và sườn Tây An Đét giúp học sinh nắm được sự phân hóa của môi trường theo độ cao của Anđét, sự khác nhau của thảm thực vậy ở sườn đông và sườn tây Anđét; các em sẽ có kỹ năng quan sát sơ đồ lát cắt và có ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.
6p
suz_2210
20-04-2014
57
5
Download
-
Với những chiếc quần áo trắng hoặc màu lợt bị ố vàng vì để lâu không mặc đến, muốn tẩy các vết này, các bạn hãy lấy một củ khoai tây luộc cả vỏ, dùng cả củ khoai chà xát lên áo quần như xát xà bông. Sau đó xả lại bằng nước lạnh và phơi ở chỗ có gió và mát.
3p
bongbong_hong
02-11-2012
206
1
Download
-
[Giải bài tập Thực hành: Sự phân hoá của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy núi An-Đét SGK Địa lí 7](http://tailieu.vn/doc/giai-bai-tap-thuc-hanh-su-phan-hoa-cua-tham-thuc-vat-o-suon-dong-va-suon-tay-day-nui-an-det-sgk-dia-1939696.html)
Với mong muốn giúp các em học sinh dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm tài liệu hoàn thành các bài tập trang 139 SGK. TaiLieu.VN mời các em cùng tham khảo tài liệu giải bài tập Thực hành: Sự phân hoá của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy núi An-Đét nội dung tài liệu được tổng hợp và trình bày rõ ràng. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em thuận tiện hơn trong việc tổng ôn lại kiến thức bài học và nâng cao kỹ năng giải bài tập.
3p
nanglonglanh
09-03-2017
15
0
Download
-
Tham khảo tài liệu 'đề thi giải toán trên máy tính cầm tay vật lý 12 -đề 4', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
11p
thanhyd3
05-01-2012
164
54
Download
-
Tham khảo tài liệu 'đề thi giải toán trên máy tính cầm tay vật lý 12 -đề 2', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
14p
thanhyd3
05-01-2012
112
35
Download
-
Tham khảo tài liệu 'đề thi giải toán trên máy tính cầm tay vật lý 12 -đề 1', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
10p
thanhyd3
05-01-2012
102
27
Download
-
[Giáo án Địa lý 7 bài 46: Thực hành Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy An- đet](http://tailieu.vn/doc/giao-an-dia-ly-7-bai-46-thuc-hanh-su-phan-hoa-cua-tham-thuc-vat-o-suon-dong-va-suon-tay-cua-day-an--1618259.html)
Bộ sưu tập bao gồm các bài giáo án Thực hành Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy An- đet dành cho các bạn tham khảo. Qua bài học, giáo viên giúp học sinh nắm vững sự phân hoá của môi trường theo độ cao ở dãy An-đét. Hiểu rõ sự khác nhau giữa sườn đông và sườn tây của dãy An-đét, sự khác nhau trong vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên ở sườn đông và sườn tây của dãy An-đét.
4p
quehuong_22
07-03-2014
264
24
Download
-
Tham khảo tài liệu 'đề thi giải toán trên máy tính cầm tay vật lý 12 -đề 5', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
15p
thanhyd3
05-01-2012
108
21
Download
-
[Bài giảng Địa lý 7 bài 46: Thực hành Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy An- đet](http://tailieu.vn/doc/bai-giang-dia-ly-7-bai-46-thuc-hanh-su-phan-hoa-cua-tham-thuc-vat-o-suon-dong-va-suon-tay-cua-day-a-1644920.html)
Tuyển chọn các bài giảng được thiết kế đẹp mắt trong bộ sưu tập Thực hành Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy An - đet.
13p
nguyentinh_74
31-03-2014
89
4
Download
-
Bài viết "Địa danh mang tên thực vật ở Tây Nam Bộ" khảo sát một số địa danh mang tên thực vật ở Tây Nam Bộ. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.
5p
dutru2011
21-09-2015
23
5
Download
-
Mứt quả là cá sản phẩm chế biến từ quả tươi hoặc từ quả bán chế phẩm ( pure quả, nước quả, quả sunfit hóa) nấu với đường đến độ khô 65-70%. Đừơng cho vào mứt quả không chỉ để tăng bị ngọt mà còn để bảo quản sản phẩm. Tế bào vi sinh vật ở trạng thái co nguyên sinh nên bị ngừng hoạt động.
16p
hongtien424
29-11-2009
988
277
Download
-
Phật giáo là một tôn giáo có đông đảo tín đồ phật tử từ các nước phương đông tới các nước phương tây[1]. Ở Việt Nam Phật giáo từng là quốc giáo của nhà nước phong kiến trong lịch sử. Thời hiện đại phật giáo cũng ảnh hưởng sâu sắc tới thế giới quan người của người Việt Nam.
11p
tieulaubau
21-06-2011
99
47
Download
-
NguyÔn Quang §«ng Sæ tay vËt lý 12 dµnh cho häc sinh «n thi tèt nghiÖp THPT vµ luyÖn thi ®¹i häc th¸I nguyªn - 2010 NguyÔn Quang §«ng.
50p
augi12
12-01-2012
48
19
Download
-
Nhựa mít rất khó tẩy Một số loại trái cây có nhựa (mủ) tất khó tẩy khi bám vào tay, quần áo… Nếu bị nhựa trái cây bám trên tay, bạn không nên rửa bằng xà phòng. Cách này không giúp bạn tẩy sạch nhựa được. Tốt nhất hãy dùng đá bọt kỳ sạch nhựa đi. Sau đó dùng một miếng chanh tươi chà lại, nhựa sẽ biến mất. Ngoài ra còn có một số cách để đối phó với nhựa trái cây, rau: Để đối phó với nhựa mít bạn thoa dầu hỏa lên tay cho tróc hết nhựa rồi...
3p
heohanhphuc28
19-01-2011
173
17
Download
-
Khoai tây (Solanum tuberosum L.) Dược sĩ người Pháp Antoine Augustin Pamentier (sinh ở Montdidier 1737 - mất ở Paris 1813). Năm 20 tuổi là dược sĩ phụ tá trong quân đội, tham gia cuộc chiến 7 năm; bị thương và bị bắt làm tù binh, Pamentier nghiên cứu hệ thực vật ở xứ Hanover, và nhận xét có một loài cây họ Cà (Solanaceae) mà củ dùng làm thức ăn được.
5p
pstrangsang
22-12-2010
60
15
Download
-
Bàn tay là một bộ phận của con người, có chức năng cầm nắm. Bàn tay nằm ở cuối một cánh tay (đối với con người) hoặc ở cuối chi trước của động vật linh trưởng và một số động vật có xương sống khác. Bàn tay là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể con người. Nó hỗ trợ cho các hoạt động đơn giản (như nắm một vật thể lớn) hoặc các hoạt động phức tạp hơn (như nhặt một viên sỏi nhỏ).
46p
lumia_12
19-07-2013
78
14
Download
-
Bao gồm những thiết kế bài giảng An toàn khi ở nhà là tư liệu bổ ích cho quá trình dạy và học, mời các bạn cùng tham khảo. Thông qua những bài giảng này học sinh nhanh chóng nắm bắt nội dung bài học, biết kể tên một số vật nhọn trong nhà có thể gây đứt tay, chảy máu. Xác định một số vật trong nhà có thể gây nóng, bỏng và cháy.
21p
hoangtienminh123
06-03-2014
44
13
Download
-
[BÁO CÁO KHOA HỌC: "SO SÁNH TÁM GIỐNG KHOAI TÂY TRỒNG Ở ĐIỀU KIỆN TRUNG DU VĨNH PHÚC VỀ QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT"](http://tailieu.vn/doc/bao-cao-khoa-hoc-so-sanh-tam-giong-khoai-tay-trong-o-dieu-kien-trung-du-vinh-phuc-ve-quang-hop-va--709142.html)
Cây khoai tây (Solanum tuberosum L) là cây cung cấp tinh bột chủ yếu của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Âu. Ở Việt Nam khoai tây được trồng rộng rãi vào vụ đông. Khoai tây có thời gian sinh trưởng phát triển ngắn, do vậy có thể thiết kế hai vụ lúa và một vụ khoai tây ở các tỉnh miền Bắc nhằm nâng cao hiệu suất kinh tế trên một đơn vị diện tích [1].
12p
phalinh6
09-07-2011
36
9
Download
-
Những giáo án trong bộ sưu tập An toàn khi ở nhà được biên soạn một cách rõ ràng và chi tiết được tổng hợp từ nhiều giáo viên khác nhau . Với những bài soạn giáo án từ các thầy cô giáo có trình độ chuyên môn biên soạn, tiết học và giảng dạy của các bạn được nâng cao hiệu quả hơn, qua đây học sinh biết kể tên một số vật nhọn trong nhà có thể gây đứt tay, chảy máu. Xác định một số vật trong nhà có thể gây nóng, bỏng và cháy.
4p
khoahoclekimchi
19-03-2014
60
9
Download
-
Thông qua giáo án bài An toàn khi ở nhà giáo viên truyền đạt lại cho học sinh biết kể tên một số vật nhọn trong nhà có thể gây đứt tay, chảy máu. Xác định một số vật trong nhà có thể gây nóng, bỏng và cháy.
5p
tranbinhminhkh
08-04-2014
49
8
Download

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Connection: close

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Set-Cookie: TLDEVNamespace=kf4pgsenj55l64kgi019mbj0j1; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Chính sách bảo hành chu đáo,tận tình...
Phương thức thu đổi linh hoạt.
Giao hàng toàn quốc miễn phí.
NHẪN NỮ XOÀN
Mã sản phẩm: NNUX02
Nguyên liệu: 2 chỉ Vàng 18k (75%) + vàng 14k (58.4%).
Đá chủ: kim cương thiên nhiên 4.5ly (nước F).
Tiền công: 1.500.000Đ.
Quí khách có thể gọi đến số 0906 85 3979 (Mr. Vốn) để được tư vấn và hổ trợ về kích thước cũng như giá cả tốt nhất.
Cảm ơn quý khách đã ủng hộ Thế giới nữ trang.
Các mẫu mới luôn được cập nhật tại Showroom Công ty cổ phần thế giới nữ trang.
Địa chỉ: 103 Nguyễn Trãi, P.2, Q.5, Tp.HCM
Công ty cổ phần thế giới nữ trang chuyên trang sức, nữ trang vàng bạc đá quý và kim cương nhân tạo

markdown:
|Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!|
Chính sách bảo hành chu đáo,tận tình...
Phương thức thu đổi linh hoạt.
Giao hàng toàn quốc miễn phí.
**NHẪN NỮ XOÀN**
Mã sản phẩm:
**NNUX02**
Nguyên liệu:
**2 chỉ Vàng 18k (75%) + vàng 14k (58.4%).**
Đá chủ:
**kim cương thiên nhiên 4.5ly (nước F).**
Tiền công:
**1.500.000Đ.**
Quí khách có thể gọi đến số
**0906 85 3979 (Mr. Vốn)** để được tư vấn và hổ trợ về kích thước cũng như giá cả tốt nhất.
Cảm ơn quý khách đã ủng hộ Thế giới nữ trang.
Các mẫu mới luôn được cập nhật tại Showroom Công ty cổ phần thế giới nữ trang.
**Địa chỉ**: 103 Nguyễn Trãi, P.2, Q.5, Tp.HCM
Công ty cổ phần thế giới nữ trang chuyên trang sức, nữ trang vàng bạc đá quý và kim cương nhân tạo

Vary: Accept-Encoding,User-Agent

Content-Type: text/html


text:
Cụ thể, có 4 khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt kế hoạch dự toán năm như: thu từ khu vực DNNN trung ương vượt 25,7%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vượt 7,5%; thu từ khu vực DNNN địa phương vượt 2,8% và các khoản thu tại xã vượt 45%. Một số khoản thu đạt khá như: thu thuế TNCN đạt 95%, tăng 1,6% (so với cùng kỳ); thu khu vực doanh nghiệp FDI đạt 91,4%, tăng 55,5%; thu lệ phí trước bạ đạt 91,1%, tăng 17,2%...
Đánh giá kết quả thu NSNN thời gian vừa qua, Cục thuế Hải Dương cho biết, nguyên nhân tăng thu là do sản lượng tiêu thụ của Công ty TNHH Ford Việt Nam đạt khá. Trong 9 tháng đầu năm, Công ty TNHH Ford Việt Nam đã tiêu thụ được 4.431 xe, nộp NSNN 901 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.
Bên cạnh đó, do phát sinh chênh lệch tỷ giá đồng Yên (JPY) so với đồng Việt Nam tăng, nên thuế TNDN năm 2012 và thuế TNDN tạm nộp các quý 1/2013 và quý 2/2013 của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đạt 380 tỷ đồng. Ngoài ra, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của sản phẩm bia tăng từ 45% lên 50% và giá kê khai tính thuế tiêu thụ đặc biệt của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương theo giá thương mại, nên số nộp của công ty này cũng tăng so với cùng kỳ…
Những tháng cuối năm, Cục thuế Hải Dương tiếp tục tăng cường công tác quản lý kê khai, nộp tờ khai thuế và đôn đốc nộp các khoản thu vào NSNN; tập trung rà soát đóng mã số thuế đối với các trường hợp ngừng kinh doanh, bỏ trốn, mất tích; giải quyết hoàn thuế kịp thời, đúng chế độ, bảo đảm thời gian cho doanh nghiệp...
Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp đã được điều chỉnh theo kế hoạch; triển khai các biện pháp thu nợ và cưỡng chế thuế, phối hợp với chính quyền và các ngành sử dụng các biện pháp mạnh để thu hồi các khoản thuế nợ đọng, các khoản gia hạn thuế đến thời điểm phải nộp; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế.../.
© Bản quyền thuộc về Thời báo Tài chính Việt Nam
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Thời báo Tài chính Việt Nam.
Tổng biên tập: Phạm Văn Hoành
Phó Tổng biên tập: Đinh Hùng
Địa chỉ Tòa soạn: 34 Tuệ Tĩnh, Hà Nội - Điện thoại: 04.39431657 - Fax: 04.39431632 - Email: thoibaotaichinhvietnam@gmail.com
Giấy phép báo điện tử :160/GP-BTTTT
Đường dây nóng: 0965 199 586 - Liên hệ quảng cáo: 0965 182 586

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Cache-Control: private, max-age=0

Content-Type: text/html; charset=utf-8

X-FRAME-OPTIONS: SAMEORIGIN

X-Content-Type-Options: nosniff

X-MS-InvokeApp: 1; RequireReadOnly


text:
Diễn đàn đăng tin rao vặt thông tin tổng hợp bất đông sản 24h
Trang chủ
Thành viên
>
dochobe36's Recent Activity
Không có thông tin hoạt động gần đây của dochobe36.
Tên tài khoản hoặc địa chỉ Email:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký
Vâng, Mật khẩu của tôi là:
Bạn đã quên mật khẩu?
Duy trì đăng nhập
Diễn đàn đăng tin rao vặt thông tin tổng hợp bất đông sản 24h
Trang chủ
Thành viên
>
Đăng nhập
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Được gửi bởi thành viên:
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).
Mới hơn ngày:
Tìm kiếm hữu ích
Bài viết gần đây
Thêm
Trang chủ
Diễn đàn
Diễn đàn
Liên kết nhanh
Tìm kiếm diễn đàn
Bài viết gần đây
Thành viên
Thành viên
Liên kết nhanh
Thành viên tiêu biểu
Đang truy cập
Hoạt động gần đây
Tin nhắn cá nhân
Menu

Server: nginx

X-XSS-Protection: 1; mode=block


text: ThuongThuc.Biz - Xem phim nguoi lon online | Phim HD | Phim 18+ | Phim cap 3: Nhật Ký Xe Điện Ngầm Tokyo 1 - Tokyo Train Girls 1: Private Lessons (2009) 18+

Server: GSE


text:
-Căn hộ TÂN PHƯỚC tọa lạc ngay tại vị trí độc tôn, vô cùng đắc địa tiếp giáp với 4 mặt tiền đường chính của trung tâm Quận 11 giáp Quận 10.
-Kết nối với các quận trọng điểm trong thành phố: Q. 10, Q. 5, Q. 6, Q. 7, Q. 8, Q. 3, Q. 1 … giúp giao thông trở nên vô cùng thuận tiện.
+ Phía Đông: Giáp với Lý Thường Kiệt.
+ Phía Tây: Giáp với Lý Nam Đế.
+ Phía Nam: Giáp với Tân Phước.
+ Phía Bắc: Giáp với Vĩnh Viễn.
-Dự án nằm gần : Các bệnh viện tuyến trên (ĐH Y Dược, Hùng Vương, Chợ Rẫy, Phạm Ngọc Thạch, Hòa Hảo, Răng Hàm Mặt…), các trường học Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3, các trường ĐH (Bách Khoa, Sư Phạm, Kinh Tế…), các chợ lớn của Tp.HCM (Soái Kình Lâm, Chợ Lớn, Nhật Tảo, Kim Biên…)
-Dự án gồm 3 block cao28 tầng gồm 2 tầng hầm gửi xe thông 3 block, 4 tầng thương mại….
-Bên trong dự án có các tiện ích: Spa, Gym, Nhà trẻ, Caffe, Shopping, Khu ăn uống…
Căn hộ 109 m2 (3PN – 3WC).
-Căn hộ Tân Phước thiết kế theo phong cách hiện đại, hợp phong thủy được ví như “Một Pari thứ 2 giữa lòng Sài Gòn”.
-Hiện mở bán Đợt cuối chỉ còn 20 căn góc đẹp nhất dự án.
-Giá cạnh tranh nhất khu vực từ 25 - 30 triệu/m2.
-Thanh toán linh hoạt chia làm 6 đợt, chỉ 25% đợt 1 – Kí Hợp Đồng Mua Bán.
-Giao nhà hoàn thiện. Cam kết đúng tiến độ xây dựng trong hợp đồng.
-Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng LH: P.KD Chủ đầu tư Tân Phước Liên Hệ Ngay Phòng Kinh Doanh Dự Án: 0989.730.900 / 0963.774.612

markdown:
-
[ TÂN PHƯỚC tọa lạc ngay tại vị trí độc tôn, vô cùng đắc địa tiếp giáp với 4 mặt tiền đường chính của trung tâm Quận 11 giáp Quận 10. Căn hộ](/can-ho-gia-re)
-Kết nối với các quận trọng điểm trong thành phố: Q. 10, Q. 5, Q. 6, Q. 7, Q. 8, Q. 3, Q. 1 … giúp giao thông trở nên vô cùng thuận tiện.
+ Phía Đông: Giáp với Lý Thường Kiệt.
+ Phía Tây: Giáp với Lý Nam Đế.
+ Phía Nam: Giáp với Tân Phước.
+ Phía Bắc: Giáp với Vĩnh Viễn.
-Dự án nằm gần : Các bệnh viện tuyến trên (ĐH Y Dược, Hùng Vương, Chợ Rẫy, Phạm Ngọc Thạch, Hòa Hảo, Răng Hàm Mặt…), các trường học Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3, các trường ĐH (Bách Khoa, Sư Phạm, Kinh Tế…), các chợ lớn của Tp.HCM (Soái Kình Lâm, Chợ Lớn, Nhật Tảo, Kim Biên…)
-Dự án gồm 3 block cao28 tầng gồm 2 tầng hầm gửi xe thông 3 block, 4 tầng thương mại….
-Bên trong dự án có các tiện ích: Spa, Gym, Nhà trẻ, Caffe, Shopping, Khu ăn uống…
Căn hộ 109 m2 (3PN – 3WC).
-Căn hộ Tân Phước thiết kế theo phong cách hiện đại, hợp phong thủy được ví như “Một Pari thứ 2 giữa lòng Sài Gòn”.
-Hiện mở bán Đợt cuối chỉ còn 20 căn góc đẹp nhất dự án.
-Giá cạnh tranh nhất khu vực từ 25 - 30 triệu/m2.
-Thanh toán linh hoạt chia làm 6 đợt, chỉ 25% đợt 1 – Kí Hợp Đồng Mua Bán.
-Giao nhà hoàn thiện. Cam kết đúng tiến độ xây dựng trong hợp đồng.
-Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng LH: P.KD Chủ đầu tư Tân Phước Liên Hệ Ngay Phòng Kinh Doanh Dự Án:
**0989.730.900 / 0963.774.612**

WARC-Truncated: length


text:
Cheese in the Trap
Cheese In The Trap
Từ khóa phim:
phim hàn quốc, Cheese in the Trap
Từ khóa liên quan:
Phim Cheese in the Trap Tập Cuối
Phim Cheese in the Trap Trọn Bộ
Xem Phim Cheese in the Trap Bản Đẹp
Phim Cheese in the Trap Cheese In The Trap Trailer Youtube
Có Thể Bạn Muốn Xem
Quảng Cáo
Loading...

markdown:
### Nội Dung:
Xem Phim
[Phim Cheese in the Trap Cheese In The Trap Trailer](http://tinhphim.com/phim/cheese-in-the-trap) **miêu tả mối quan hệ giữa các sinh viên đại học nữ Hồng Seol (Kim Go Eun) và bà Yoo Jung cấp cao (Park Hae Jin). Hồng Seol là một sinh viên chăm chỉ làm việc, người vừa trở về học đại học sau một kỳ nghỉ dài. Cô làm việc bán thời gian do nền nghèo của gia đình cô. Trong khi đó, Yoo Jung là một cấp cao tại các trường đại học nổi tiếng như Mr. Perfect. Ông là đẹp trai, được điểm tốt, thể thao và có một tính cách tốt bụng, nhưng ông có một mặt tối.** [Cheese In The Trap](http://xemphim74.net/phim/cheese-in-the-trap) ![](https://lh3.googleusercontent.com/-IqO9nVgCB_U/VmQHvaBNtOI/AAAAAAAASJQ/Q1z5OTUTCZU/s720-Ic42/phim-cheese-in-the-trap-2.jpg)
![](https://lh3.googleusercontent.com/-PcnYxUO1BQI/VmQHxHp8AOI/AAAAAAAASJY/BUuhf2GUrp8/s512-Ic42/phim-cheese-in-the-trap-1.jpg)
[Nữ Y Minh Phi Truyền](http://xemphim74.net/phim/nu-y-minh-phi-truyen)

Server: cloudflare-nginx