markdown:
# Phan Hồ Nghĩa
|
|Một số hướng ứng dụng Google+ trong dạy và học Vật lý
|
|Kỹ năng ôn tập và làm bài thi đại học vật lý đạt điểm cao - Tại sao không?
|
|![ Vui Lòng Đợi](http://thuvienvatly.com/home/images/loading.gif)
**Vật lý 360 độ **là trang tin nhanh, trao đổi chuyên đề vật lý và các khoa học khác cũng như các nội dung liên quan đến dạy và học.
Hi vọng các bạn giúp chúng tôi bằng cách đăng kí làm CTV.
Liên hệ:
**banquantri@thuvienvatly.com**

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Connection: close

Server: nginx

Pragma: no-cache

X-Content-Encoded-By: Joomla! 1.5

P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"

Content-Type: text/html; charset=utf-8


markdown:
[Xem tất cả](http://baocalitoday.com/vn/breaking-news)
## BREAKING NEWS
[Xem tất cả](http://baocalitoday.com/vn/cong-dong)
## Cộng Đồng
##
[Bầu cử nghị viên quận 4, San Jose: Sau 3 ngày tái kiểm phiếu theo yêu cầu cử tri: Kết quả vẫn như cũ!](http://baocalitoday.com/breaking-news/bau-cu-nghi-vien-quan-4-san-jose-sau-3-ngay-tai-kiem-phieu-theo-yeu-cau-cu-tri-ket-qua-van-nhu-cu.html)
[0](http://baocalitoday.com/breaking-news/bau-cu-nghi-vien-quan-4-san-jose-sau-3-ngay-tai-kiem-phieu-theo-yeu-cau-cu-tri-ket-qua-van-nhu-cu.html#comments)
Cali Today News – Theo yêu cầu của ông Trương Nam, một cử tri đơn vị 4 thay mặt nghị viên Nguyễn Mạnh, văn phòng bầu cử Quận Hạt Santa
[Xem tất cả](http://baocalitoday.com/vn/viet-nam)
## Việt Nam
##
[Khánh Hòa: Đề nghị trục xuất 66 người Trung Cộng](http://baocalitoday.com/breaking-news/khanh-hoa-de-nghi-truc-xuat-66-nguoi-trung-cong.html)
[0](http://baocalitoday.com/breaking-news/khanh-hoa-de-nghi-truc-xuat-66-nguoi-trung-cong.html#comments)
Cali Today News – Sau đợt thanh tra đột xuất, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã kiến nghị trục xuất 66 người Trung Cộng hoạt động trong lĩnh
[Xem tất cả](http://baocalitoday.com/vn/hoa-ky)
## Hoa Kỳ
##
[Chuyện đáng nhớ trong 4 ngày đại hội đảng Cộng Hoà](http://baocalitoday.com/breaking-news/chuyen-dang-nho-trong-4-ngay-dai-hoi-dang-cong-hoa.html)
[0](http://baocalitoday.com/breaking-news/chuyen-dang-nho-trong-4-ngay-dai-hoi-dang-cong-hoa.html#comments)
4 ngày đại hội đảng CH để lại những chuyện đáng nhớ như sau1-Hỗn Loạn: Đại hội mở màn vào ngày thứ Hai 18/7/ 2016 để lại ấn tượng quang
[Xem tất cả](http://baocalitoday.com/vn/the-gioi)
## Thế Giới
##
[Khủng bố tại Đức – 10 người thiệt mạng, truy lùng 3 nghi can](http://baocalitoday.com/breaking-news/khung-bo-tai-duc-9-nguoi-thiet-mang-truy-lung-3-nghi-can.html)
[0](http://baocalitoday.com/breaking-news/khung-bo-tai-duc-9-nguoi-thiet-mang-truy-lung-3-nghi-can.html#comments)
Cali Today News – Cuộc truy lùng 3 nghi can tấn công khủng bố tại thành phố Munich, Đức quốc, vẫn đang diễn ra gắt gao. Giới chức cho đóng
[Xem tất cả](http://baocalitoday.com/vn/cali-ngay-nay)
## Cali Ngày Nay
##
[Cảnh sát California càn quét ma túy bắt hơn 112 nghi can](http://baocalitoday.com/breaking-news/canh-sat-california-can-quet-ma-tuy-bat-hon-112-nghi-can.html)
[0](http://baocalitoday.com/breaking-news/canh-sat-california-can-quet-ma-tuy-bat-hon-112-nghi-can.html#comments)
Cali Today News – Cảnh sát Los Angeles đã bắt 112 nghi can ngoại quốc, trong số này có một người Mexico âm mưu ám sát nhân viên công lực
[Xem tất cả](http://baocalitoday.com/vn/kinh-te-tai-chinh)
## Kinh Tế - Tài Chính
##
[TT Obama đã thực hiện được lời hứa của Cộng Hòa về kinh tế](http://baocalitoday.com/breaking-news/tt-obama-da-thuc-hien-duoc-loi-hua-cua-cong-hoa-ve-kinh-te.html)
[0](http://baocalitoday.com/breaking-news/tt-obama-da-thuc-hien-duoc-loi-hua-cua-cong-hoa-ve-kinh-te.html#comments)
Cali Today News – Trong chính trị có nhiều điều trái khoáy và khá lạ lẫm vẫn xảy ra, vì từ 46 tháng qua kể từ khi đại hội Cộng
[Xem tất cả](http://baocalitoday.com/vn/giao-duc-gia-dinh)
## Giáo Dục - Gia Đình
##
[Bắt giữ cựu cảnh sát San Mateo, cáo buộc tình dục khi làm nhiệm vụ](http://baocalitoday.com/breaking-news/bat-giu-cuu-canh-sat-san-mateo-cao-buoc-tinh-duc-khi-lam-nhiem-vu.html)
[0](http://baocalitoday.com/breaking-news/bat-giu-cuu-canh-sat-san-mateo-cao-buoc-tinh-duc-khi-lam-nhiem-vu.html#comments)
Cali Today News – Sở Cảnh sát San Mateo và cộng đồng địa phương bị rúng động trước tin một cựu cảnh sát thành phố bị vừa bị bắt giữ
[Xem tất cả](http://baocalitoday.com/vn/phu-nu)
## Phụ Nữ
##
[Truy nã người phụ nữ trộm danh tánh ở Salinas](http://baocalitoday.com/breaking-news/truy-na-nguoi-phu-nu-trom-danh-tanh-o-salinas.html)
[0](http://baocalitoday.com/breaking-news/truy-na-nguoi-phu-nu-trom-danh-tanh-o-salinas.html#comments)
Cali Today News – Cảnh sát thành phố Salinas đang truy nã một phụ nữ bị tình nghi trộm danh tánh với số tiền thiệt hại khoảng $75.000 Mỹ kim.
[Xem tất cả](http://baocalitoday.com/vn/van-nghe)
## Văn Nghệ
[Xem tất cả](http://baocalitoday.com/vn/tap-chi-dong-nam-a)
## Tạp Chí Đông Nam Á
##
[Bắc Kinh đẩy mạnh du lịch ra Biển Đông](http://baocalitoday.com/breaking-news/bac-kinh-day-manh-du-lich-ra-bien-dong.html)
[0](http://baocalitoday.com/breaking-news/bac-kinh-day-manh-du-lich-ra-bien-dong.html#comments)
Cali Today News- Bắc Kinh hiện nay đang thực hiện thủ đoạn gia tăng vấn đề du lịch ra vùng tranh chấp tại Biển Đông bằng cách tăng cường nhiều
[Xem tất cả](http://baocalitoday.com/vn/binh-luan)

WARC-Truncated: length

Server: Apache

Link: <http://baocalitoday.com/wp-json/>; rel="https://api.w.org/", <http://baocalitoday.com/>; rel=shortlink

Vary: Cookie,Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


markdown:
Đối với học sinh thuộc các vùng thành thị, điện thoại là lựa chọn của nhiều phụ huynh để liên lạc hay quản lý con mình. Điện thoại cũng phát huy tác dụng khi các em sử dụng liên lạc, trao đổi thông tin, bài vở cho nhau ngoài giờ lên lớp, giúp giáo viên liên lạc với học sinh khi có những thông báo đột xuất.
Em Thành Chung, học sinh lớp 12 ở Tp. Phan Rang – Tháp Chàm cho biết, em sử dụng điện thoại từ năm lớp 8. Đến bây giờ, nó trở thành một phương tiện liên lạc không thể thiếu được. Mỗi lần đi đâu quên điện thoại ở nhà hoặc điện thoại hết pin là cảm giác rất khó chịu… Điện thoại là phương tiện để trao đổi, liên lạc không thể thiếu bên mình, đó cũng là chia sẻ chung của rất nhiều học sinh. Nhưng việc dùng điện thoại quá nhiều, sai mục đích… sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc học và lối sống của các em?
Điện thoại làm mất tập trung học tập
Quy định của hầu hết các trường học hiện nay là chỉ cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học. Vì thế, nhiều học sinh vừa nghe trống giải lao là đụng đến điện thoại để tha hồ nhắn tin, nói chuyện. Thời gian nghỉ giữa tiết để thư giãn, xem lại bài vở trở thành thời gian để nhắn tin, nói chuyện hoặc sử dụng điện thoại chơi game, lướt web… Ngọc Hà, học sinh lớp 12 cho biết: “Giờ ra chơi, lớp em mỗi bạn một góc để nghe điện thoại hoặc nhắn tin, thậm chí có bạn đang nhắn tin dở nên vào tiết vẫn lén lút để điện thoại trong ngăn bàn để nhắn tiếp.” Dọc theo hành lang, ban công, ghế đá trường học giờ ra chơi, dễ dàng thấy hàng loạt học sinh say sưa dán mắt vào màn hình điện thoại. Rất nhiều em thay vì những trò chơi sinh hoạt tập thể, nói chuyện cùng bạn bè… thì lại tranh thủ “ôm” điện thoại nhắn tin, chơi game, lướt web…
Ở trường đã vậy, khi về nhà các em còn sử dụng điện thoại tự do hơn. Nhiều phụ huynh phàn nàn, con họ nói chuyện điện thoại cả tiếng động hồ hay ngay cả giờ ăn cũng chăm chú vào chiếc điện thoại. Em Thanh V., học sinh trường THPT Lê Quý Đôn tâm sự: “Nói chuyện điện thoại cũng nghiện đấy. Tụi em ngày nào cũng gặp nhau trên lớp nhưng về nhà vẫn có thể “buôn” cả tiếng đồng hồ, những chuyện không đâu vào đâu nhưng mà vui, nhất là những đợt có khuyến mãi cuộc gọi thì nói chuyện vô tư”. Chị Hạnh, phụ huynh học sinh lớp 12 thì thở dài: “Nó ôn thi mà lúc nào cũng kè kè cái điện thoại. Ngồi học, điện thoại để ngay trước mặt, vài phút lại bấm, lại nhìn màn hình…”
Những tác hại xấu hơn
Không dừng lại ở việc để liên lạc, tiêu chí chọn điện thoại của học sinh hiện nay còn phải: sành điệu, thời trang, nhiều tiện ích. Chiếc điện thoại chỉ để nghe, gọi, nhắn tin cho nhau đã quá lỗi thời, mà phải quay phim, tốc độ lướt web, xem truyền hình… Cuộc chạy đua điện thoại diễn ra trong từng nhóm bạn, lớp học, chủ yếu tập trung vào những học sinh gia đình giàu có và cũng có những học sinh đua đòi theo bạn bè dù ba mẹ phải nhọc nhằn, vật vả từng ngày.
Ảnh hưởng từ ngôn ngữ trên chát chít, nhắn tin điện thoại, nhiều học sinh nói chuyện với nhau theo kiểu cộc lốc, dùng từ ngữ khó hiểu thậm chí là viết tắt ngay cả với bài vở của mình. Dưới đây là lời chúc mừng sinh nhật của một học sinh trên điện thoại: “Buzz!!Ten..ten..!-!@ppY b!R+!-! D@Y... Lun mim cuoi nko?Ckuc c may man & tkak cong. SN ak jn jt tkui na. t iu c lem...”. Với cách viết tắt như vậy, chắc có lẽ chỉ có người viết ra mới hiểu được nó. Và khi cách viết ấy xuất hiện trong những trang vở, bài học của học sinh thì thử hỏi, còn đâu sự trong sáng của tiếng Việt.
ĐTDĐ ngày càng có những ứng dụng hiện đại. Không cần máy tính vẫn có thể lướt web, chơi game, xem phim…. Điều này đã ảnh hướng không nhỏ tới việc học và cả lối sống của học sinh khi nhiều em nghiện game, nghiện web hơn cả học. Một số phụ huynh đã sai lầm khi nghĩ rằng, cấm con chơi game trên máy tính mà lại sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện thoại không giới hạn của con. Ảnh hưởng từ những trò chơi trên điện thoại cũng không thua gì trò chơi trực tuyến trên máy tính.
Văn hóa điện thoại
Để quán triệt tình trạng học sinh sử dụng điện thoại làm ảnh hưởng đến việc học, nhiều trường cấm sử dụng điện thoại trong khuôn viên nhà trường. Tuy nhiên, đây không phải là biện pháp tốt bởi ĐTDĐ là phương tiện liên lạc cần thiết nhất là với những học sinh nội trú, sống xa gia đình. Và bên cạnh những học sinh sử dụng quá đà, sai mục đích thì cũng rất nhiều em biết dùng đúng cách, phát huy được tác dụng của điện thoại.
Phải trả lời điện thoại, tin nhắn quá nhiều, Thảo Nhi, học sinh lớp 12, quyết định ngừng sử dụng ĐTDĐ trong thời gian ôn thi tốt nghiệp và đại học. Nhi nói: “Bạn bè thường nhắn tin hỏi thăm đủ chuyện, không trả lời bị nói là “chảnh”, là “khinh người” mà trả lời nhiều thì không tập trung để học. Thời gian ôn thi nếu có việc cần em liên lạc bằng số điện thoại bàn của nhà. Sau khi đỗ đại học em mới sử dụng tiếp.”
Để tránh bị ảnh hưởng của ĐTDĐ đến việc học, Đặng Hùng, học sinh lớp 10 cũng đưa ra một phương án: “Em cũng không có nhiều cuộc gọi quan trọng trừ bố mẹ, thầy cô… vì vậy, hạn chế cho số là tốt nhất. Ngoài ra khi học, kể cả ở nhà hay trên lớp em đều tắt máy.”
ĐTDĐ là sản phẩm của văn minh nhân loại, của tiến bộ kỹ thuật vì vậy người sử dụng nó cũng nên thể hiện được văn hóa, phát huy đúng tác dụng của nó. Trong trường học, quy định không chỉ nên áp dụng với học sinh mà ngay các thầy cô giáo cũng phải nghiêm túc chấp hành. Chỉ sử dụng điện thoại khi thật sự cần thiết, có thể để liên lạc hoặc cũng có thể giải trí khi quá căng thẳng nhưng biết dừng lại đúng lúc, và có cách kiềm chế… đó cũng là ý kiến của nhiều thầy cô và học sinh về ĐTDĐ hiện nay.
Bích Thủy

Cache-Control: private


markdown:
### André Menras (Hồ Cương Quyết)
Hồ Cương Quyết BVNđã đăng lá thư của nhà nghiên cứu Trung Quốc Dương Danh Dy giải thích tường tận một số hiện tượng có vẻ như bất thường xẩy ra tại các tỉnh biên giới trong thời gian gần đây. Cùng thời gian ấy ông André Menras, người vừa nhập quốc tịch Việt Nam cuối năm 2009 với tên Việt Hồ Cương Quyết cũng gửi một bài viết cho BBC, trong đó có nhiều kiến giải trùng hợp với ông Dương Danh Dy. Tuy nhiên, chỗ băn khoăn được ông Hồ Cương Quyết nói thẳng ra còn ông Dương Danh Dy chưa tiện nói rõ, là cái thái độ không lấy gì làm minh bạch của chính quyền cấp tỉnh trong nhiều việc nhạy cảm mà về mặt tâm lý nó gây ra nghi ngờ, rất bất lợi trong dư luận công chúng, nhất là công chúng Việt Nam vốn không hề thờ ơ trước những chuyện liên quan đến sự mất còn của vận mệnh đất nước.
Tại sao các cấp chính quyền này lại phải lúng túng và lập lờ trong những việc rất cần công khai với dân, để yên lòng dân chúng? Tại sao từ nhiều chục năm nay không hề thấy tổ chức một lễ dâng hương nào trước nghĩa trang hàng vạn liệt sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến biên giới năm 1979 mà lại có lễ dâng hương linh đình cho binh lính Trung Quốc chết trận chôn ở Hữu Lũng? Một chính quyền giàu kinh nghiệm trong công tác chính trị xã hội nhiều thập kỷ qua không thể có một cách hành xử gây phản ứng nhiều chiều – và chắc chắn là bất lợi – như vậy.
Vì những lý do trên, chúng tôi xin đăng tiếp bài viết rất tâm huyết với nhân dân và Tổ quốc mới của mình của ông Hồ Cương Quyết.
Bauxite Việt Nam **Đã nói đến ký ức lịch sử thì không thể lập lờ, mà phải minh bạch, công khai, xứng đáng với sự hy sinh của những con người mà ta muốn vinh danh.** *Quân Trung Quốc tấn công Lạng Sơn năm 1979*
Theo tôi được biết, trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ, Trung Quốc từng cử công binh sang Việt Nam giúp xây dựng cầu đường… và đã bị máy bay Mỹ xả đạn bắn chết. Nếu có, hành động nhớ ơn của Việt Nam đối với họ là hoàn toàn cần thiết.
Nhưng trong việc này cũng như trong nhiều việc khác, nhất thiết phải công khai minh bạch. Bởi vì cũng tại tỉnh biên giới Lạng Sơn này, cách đó mấy chục ki lô mét thôi, cũng đã có những binh lính Trung Quốc khác đã chết trong cuộc chiến xâm lăng Việt Nam năm 1979. Đối với Việt Nam, đó là hai việc rất khác nhau, khác xa. Một bên (nếu có) là những binh sĩ đã hy sinh để giúp nhân dân Việt Nam đánh bại kẻ xâm lược. Một bên là những kẻ xâm lược đã bỏ mạng trong cuộc xâm lăng. Một bên là cứu giúp, một bên là giết hại.
Mỗi người có mẫu anh hùng của mình. Đối với ông đại sứ Trung Quốc Tôn Quốc Tường – người mới đây đã ngang nhiên tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia Việt Nam rằng trong quan hệ Việt-Trung “hợp tác sẽ phát triển, đấu tranh sẽ thất bại” – thì người lính Trung Quốc nào bỏ mình ở nước ngoài chẳng là anh hùng liệt sĩ ? Đối với tôi thì không. Cũng như đối với những người Việt Nam đã bỏ mình dưới làn đạn Trung Quốc tháng giêng 1974 ở Hoàng Sa, đầu năm 1979 ở các tỉnh biên giới phía bắc, năm 1988 ở Trường Sa… là không. Cũng như đối với những ngư dân tội nghiệp đã bị bắn chết hay chết chìm vì đụng tàu ở Biển Đông trong những năm 2000.
Với tư cách một công dân Việt Nam, tôi xin phép nói với các nhà chức trách địa phương một câu: trong tình hình hiện nay, tình hình mà các vị không thể không biết, nếu các vị muốn tưởng niệm những người bạn Trung Quốc quý mến của quá khứ, thì các vị nên tỏ ra sáng suốt và minh bạch hơn.
**Thứ nhất**, với thế giới và cả với người Trung Quốc, các ông nên công khai và tuyền truyền sâu rộng sự kiện này hơn. Bởi đây là hình thức quảng bá và cho thế giới và chính những người Trung Quốc chưa có thông tin đầy đủ về biển đảo, biết rõ người dân Việt đã “chơi đẹp”, đã phân định rõ giữa công và tội đối với kẻ xâm lăng như thế nào. Phải cho thế giới biết trong khi Trung Quốc đang muốn ép, đe dọa ngày đêm trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thì ở trong đất liền, dân tộc Việt Nam vẫn cởi mở cho họ vào nhà để họ thắp nén nhang cho những người con của họ đã mất trong lịch sử (nếu có). **Thứ hai**, với trong nước, nhiều người dân đang tỏ sự chống đối và tức giận trước những hành động ngạo mạn và thách thức của Trung Quốc, ngay trong năm kỷ niệm Hữu nghị Việt –Trung, việc công khai tin này cũng khiến người dân hiểu rõ hơn chủ trương của chính quyền là bảo vệ tổ quốc bằng chính sách hữu nghị nhưng không kém phần cương quyết, đúng tinh thần của phát biểu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói trong lần thăm huyện đảo Bạch Long Vĩ: “Đối với biên giới, lãnh hải, chúng ta luôn muốn hòa bình hữu nghị giữa hai dân tộc, giữa các dân tộc có biên giới với chúng ta, đó là mong muốn của nhân dân…. Không để bất cứ ai xâm lấn bờ cõi của mình, biển đảo của mình.”
Nên, với các vị ở địa phương ra công văn trên chớ nên làm một cách dấm dúi, không công khai đưa lên báo đài : kiểu tưởng niệm “kín đáo” ấy sẽ được tiếp nhận như những hành động khiêu khích, nếu không nói là phản quốc. Các vị cũng chớ nên quên chăm lo những nấm mồ hoang phế tràn ngập cỏ dại của những đồng bào nạn nhân của cuộc chiến tranh xâm lược năm 1979 của Trung Quốc – những nấm mồ mà tôi gặp nhiều nơi trong một chuyến đi bằng xe máy dọc theo biên giới phía Bắc.
Cuối cùng nhân nói với ký ức và lòng yêu nước, tôi xin phép hỏi các vị một câu: tại sao các vị chưa bao giờ công khai, long trọng tưởng niệm trên toàn quốc hàng nghìn liệt sĩ và đồng bào đã bỏ mình trong cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược năm 1979? Có điều gì tự nhiên và phải lẽ hơn? Và chắc chắn sẽ được toàn dân, từ nam chí bắc, đồng tâm nhất trí ?
Và, xin nói thật, tôi cũng an tâm hơn.
**A. HCQ**
André Menras (tên tiếng Việt: Hồ Cương Quyết), một người Pháp, nhập quốc tịch Việt Nam ngày 1/12/2009. Bài viết này được tác giả viết thẳng bằng tiếng Việt và gửi cho BBCVietnamese.com.
NGuồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2010/04/100406_menras_chinavietnam.shtml

X-XSS-Protection: 1; mode=block

Server: GSE

Cache-Control: private, max-age=0

X-Content-Type-Options: nosniff


markdown:
**
Thứ hai,
20/01/2014 **
|
|Hồ Chí Minh |
|Đồng Tháp |
|Cà Mau
|
|Giải tám |
|03 |
|54 |
|51
|
|Giải bảy |
|541 |
|613 |
|354
|
|Giải sáu |
|4689 |
|8611 |
|2735
|
|4817 |
|9405 |
|8728
|
|3396 |
|5973 |
|6637
|
|Giải năm |
|0750 |
|8617 |
|0898
|
|Giải tư |
|75419 |
|46504 |
|23747
|
|99394 |
|64173 |
|06290
|
|56319 |
|62050 |
|00371
|
|96824 |
|24207 |
|57055
|
|26708 |
|44808 |
|52180
|
|67708 |
|74083 |
|85309
|
|72307 |
|89308 |
|95607
|
|Giải ba |
|97493 |
|65321 |
|54470
|
|33871 |
|49740 |
|03268
|
|Giải nhì |
|70285 |
|97377 |
|36507
|
|Giải nhất |
|54087 |
|38976 |
|06214
|
|Giải đặc biệt |
|549309 |
|659967 |
|396535
|
|Hồ Chí Minh
|
|Đầu |
|Loto
|
|0 |
|
03, 08, 08, 07, 09
|
|1 |
|
17, 19, 19
|
|2 |
|
24
|
|3 |
|
|
|4 |
|
41
|
|5 |
|
50
|
|6 |
|
|
|7 |
|
71
|
|8 |
|
89, 85, 87
|
|9 |
|
96, 94, 93
|
|Đồng Tháp
|
|Đầu |
|Loto
|
|0 |
|
05, 04, 07, 08, 08
|
|1 |
|
13, 11, 17
|
|2 |
|
21
|
|3 |
|
|
|4 |
|
40
|
|5 |
|
54, 50
|
|6 |
|
67
|
|7 |
|
73, 73, 77, 76
|
|8 |
|
83
|
|9 |
|
|
|Cà Mau
|
|Đầu |
|Loto
|
|0 |
|
09, 07, 07
|
|1 |
|
14
|
|2 |
|
28
|
|3 |
|
35, 37, 35
|
|4 |
|
47
|
|5 |
|
51, 54, 55
|
|6 |
|
68
|
|7 |
|
71, 70
|
|8 |
|
80
|
|9 |
|
98, 90

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Vary: Accept-Encoding,User-Agent


markdown:
-
**TẬP HỢP CÁC FILE LÀM KẾ TOÁN BẰNG EXCEL RẤT HỮU ÍCH**
**TRỌN BÔ TÀI LIỆU VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC**
**NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**
**CÁC KIẾN THỨC CẦN CÓ KHI LÀM KẾ TOÁN XÂY DỰNG**
**NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI CHUẨN BỊ QUYẾT TOÁN THUẾ**
**PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ VÍ DỤ MINH HỌA**
# nghị định 24/2007/NĐ-CP còn hiệu lực hay không?
Thảo luận trong '
[Văn bản pháp luật](forums/van-ban-phap-luat.168/)' bắt đầu bởi [cucnt](members/cucnt.60963/), [14/10/09](threads/nghi-dinh-24-2007-nd-cp-con-hieu-luc-hay-khong.121283/).

X-Frame-Options: SAMEORIGIN


markdown:
Kính chào luật sư !
Em có cho thuê nhà hợp đồng 01 năm đặt cọc 03 tháng , có thỏa thuận là nếu bên thuê không thanh toán tiền trong 1 tháng thì bên cho thuê được quyền hủy hợp đồng và bên thuê chịu mất tiền cọc (có công chứng). Nhưng do em lúc thanh toán tiền hàng tháng em không có ký nhận, nay bên thuê đã không thanh toán tiền, và đã dọn đi nơi khác. Em có ra công chứng để cho 1 người khác thuê, thì bên công chứng bảo phải 2 bên phải hủy hợp đồng trước công chứng, hoặc chứng minh là bên thuê không trả tiền quá 01 tháng. Nếu không thì em sẽ chịu bồi thường nếu bên thuê có khiếu nại.
Vây xin các luật sư tư vấn giúp em, làm sao để em hủy hợp đồng hợp pháp và bên thuê kia không khiếu kiện về sau. Và nếu như em không cho thuê đến thời hạn năm sau thì hợp đồng có tự hủy không.
Trân trọng cảm ơn!
Chào bạn!
Hợp đồng (có công chứng) của bạn thỏa thuận như vậy là "trái pháp luật" và bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ hợp đồng. Bộ luật dân sự quy định:
"Điều 425. Huỷ bỏ hợp đồng dân sự
1. Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.
2. Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
3. Khi hợp đồng bị huỷ bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền.
4. Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị huỷ bỏ phải bồi thường thiệt hại.
Điều 426. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự
1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.
2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán.
4. Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị đơn phương chấm dứt phải bồi thường thiệt hại.Điều 498. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở
1. Bên cho thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà khi bên thuê có một trong các hành vi sau đây:
a) Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;
b) Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê;
c) Cố ý làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;
d) Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang thuê mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê;
đ) Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;
e) Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường.
2. Bên thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà khi bên cho thuê có một trong các hành vi sau đây:
a) Không sửa chữa nhà khi chất lượng nhà giảm sút nghiêm trọng;
b) Tăng giá thuê nhà bất hợp lý.
c) Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.
3. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà phải báo cho bên kia biết trước một tháng, nếu không có thoả thuận khác.
Điều 499. Chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở
Hợp đồng thuê nhà ở chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
1. Thời hạn thuê đã hết; nếu hợp đồng không xác định thời hạn thuê thì hợp đồng chấm dứt sau sáu tháng, kể từ ngày bên cho thuê báo cho bên thuê biết về việc đòi nhà;
2. Nhà cho thuê không còn;
3. Bên thuê nhà chết và không có ai cùng chung sống;
4. Nhà cho thuê phải phá dỡ do bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc do thực hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước.".
Như vậy, Bộ luật dân sự hiện hành không có quy định là trong trường hợp nào thì các Bên có quyền hủy bỏ hợp đồng (Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng khác với hậu quả của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng) mà chỉ quy định một số trường hợp bên cho thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong đó có trường hợp: Bên thuê nhà "không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trử lên mà không có lý do chính đáng...". Nếu bên thuê nhà mới chỉ chậm thanh toán tiền nhà 1 tháng mà bạn đã "đơn phương" chấm dứt hợp đồng thuê nhà là thỏa thuận trái pháp luật.
Nếu bạn hủy bỏ hợp đồng thuê nhà thì (hợp đồng không có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết) bạn phải trả lại tiền thuê nhà đã nhận.
Bộ luật dân sự hiện hành quy định việc đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng chỉ là hành vi pháp lý đơn phương: "Một bên có quyền đơn phương...Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng..." mà không cần phải có sự nhất trí của bên kia..., chỉ cần một bên đơn phương tuyên bố chấm dứt hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng là được (nhưng phải thông báo cho các bên liên quan được biết), không cần phải có sự thỏa thuận của hai bên. Công chứng viên hiện nay hay bị "nhầm" ở chỗ này (cứ phải bắt tất cả các bên đến lập văn bản, hợp đồng để hủy bỏ hợp đồng!)
Việc mà công chứng viên đang yêu cầu bạn là "thỏa thuận chấm dứt hợp đồng" chứ không phải là "đơn phương" hay "hủy bỏ" hợp đồng. Nếu bên thuê nhà có một trong các hành vi vi phạm Điều 426 Bộ luật dân sự thì bạn chỉ cần có thông báo gửi đến Phòng công chứng và Bên thuê nhà là bạn chấm dứt được nghĩa vụ đối với Hợp đồng đó.
Luật sư: ĐẶNG VĂN CƯỜNG - Đoàn luật sư Hà Nội - Website: http://trungtamtuvanphapluat.vn
Địa chỉ: Số 65B phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 0977.999.896 - 0437 327 407
- Điện thoại VP: 046.29.29.386 /Fax:0437.327.407
-Gmail: LuatsuChinhPhap@gmail.com
- Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn
- https://www.facebook.com/luatsuchinhphap
I. DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP:
Tranh tụng + Tư vấn + Đại diện ngoài tố tụng + Soạn thảo văn bản. Cụ thể như sau:
1. Luật sư bào chữa, tranh tụng trong các vụ án: Hình sự, Dân sự, Lao động, Hành chính, Kinh doanh, thương mại;
2. Luật sư thay mặt khách hàng: làm người đại diện theo ủy quyền để tham gia tố tụng và Đại diện ngoài tố tụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực pháp lý; Thương thuyết, Đàm phán hợp đồng; Thu hồi các khoản nợ khó đòi...
3. Luật sư tư vấn pháp luật: Trực tiếp, bằng văn bản hoặc Email cho các tố chức, cá nhân đối với mọi lĩnh vực pháp luật. Tư vấn theo vụ việc hoặc tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp. Tư vấn thường xuyên cho các Báo điện tử trong mục Giải đáp pháp luật và Dịch vụ luật sư riêng.
4. Luật sư thực hiện thủ tục hành chính trọn gói: Đăng ký kinh doanh; Xin cấp GCN QSD đất lần đầu, Khai nhận di sản thừa kế, Đăng ký sang tên khi mua bán, chuyển nhượng BĐS, Chuyển mục đích sử dụng đất...
5. Luật sư soạn thảo: Hợp đồng, Di chúc, Đơn thư và các văn bản pháp lý khác theo yêu cầu.
II. TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ cho mọi đối tượng (Liên hệ ngoài giờ hành chính):
1. Hình thức tư vấn miễn phí:
Luật sư Đặng Văn Cường thường xuyên tư vấn pháp luật miễn phí qua 3 hình thức:
- Điện thoại: 0977.999.896
- Gmail: Luatsuchinhphap@gmail.com
- Website: http://trungtamtuvanphapluat.vn
2. Thời gian tư vấn pháp luật miễn phí: Từ 19h-21h hàng ngày và cả ngày Thứ 7 + Chủ nhật
III. BÀO CHỮA MIỄN PHÍ:
Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội thường xuyên bào chữa miễn phí cho các đối tượng là: Người chưa thành niên; Người nghèo, Thân nhân liệt sĩ và Người có công với cách mạng.
Văn phòng luật sư Chính Pháp cần tuyển dụng: Luật sư và Cộng tác viên làm việc tại Hà Nội và trưởng Chi nhánh ở các tỉnh Phía Bắc.
Đồng ý với quan điểm của LS Cường..
Nhưng nên xử lý mềm bằng việc cung cấp chứng cứ và yêu cầu Công chứng lập Văn bản cam đoan v/v đơn phương chấm dứt HĐ thuê nhà...căn cứ trên vi phạm của bên thuê....để có số HĐGD
Luật sư ĐẶNG VĂN CƯỜNG, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VP số 65B phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, thành phố Hà Nội
Mobile: 0977.999.896 - 046.2929.386. Fax: 0437.327.407
Gmail: :LuatSuChinhPhap@gmail.com. Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn


markdown:
AnhZVương
11-02-11, 10:33
Trước hết là boss tần thủy hoàng + 5 hệ boss xuất hiện vào lúc 15h-16h30 và 22h-23h30 (dựa theo thông báo của VNG).
Cụ thể, boss Tần Thủy Hoàng + boss 5 hệ xuất hiện vào lúc 15h35 và 22h35 hàng ngày, cùng lúc với boss 9x.
Tên của các con boss, địa điểm:
Hiên viên thanh thanh, hệ mộc, bên phải tầng 3
Đồ tôn, hệ kim, bên trái tầng 3
Thủ lăng cơ quan nhân, hệ thổ, bên trái tầng 4
Thái sử khanh, hệ thủy, bên phải tầng 4
Bạch khỏi hệ hỏa, bên dưới tầng 5, chân cầu thang dẫn lên điểm boss đánh Tần thủy hoàng.
Mình xin nói về 2 cái mật đạo tầng 4 dẫn lên bên phải và bên trái tầng 5 tại điểm boss đánh tần thủy hoàng.
Vào buổi chiều là 15h35 mật đạo sẽ xuất hiện bên trái tầng 4. Cùng phía với boss Thủ lăng cơ quan nhân.
Vào buổi tối là 22h35 mật đạo sẽ xuất hiện bên phải tầng 4. Cùng phía với boss Thái Sử Khanh.
Theo kinh nghiệm của mình, pt nào là pt damg nhiều nhất ở 25% máu cuối cùng của boss Tần Thủy Hoàng thì pt đó mới là pt quyết định ăn boss.
Vì vậy các bạn hãy lựa chọn thời điểm mà tập trung đánh boss. Trong trường hợp các bạn có phải đánh nhau với các bang khác để tranh dành boss.
Tiếp đến mình xin nói qua về các boss tiểu, xuất hiện vào mỗi giờ hàng ngày, cách 1 tiếng có 1 lần, cụ thể là 1h-2h-3h,.....
Tên các boss và vị trí xuất hiện:
Tầng 1: Tả hồn sứ
Tầng 2: Quỷ mẫu
Tầng 3: Lý Thanh
Tầng 4: Khiên hồn sứ
Vị trí xuất hiện của các boss này là ngẫu nhiên, nhưng xin lưu ý là nó không bao giờ xuất hiện ở những điểm có quái thường, vì vậy mọi người chú ý cách di chuyển.
Mình biết chính xác tọa độ các boss có thể xuất hiện nhưng do ko có game ở đây nên ko thể kiểm chứng cụ thể cho anh em, mong mọi người thông cảm.
Thời gian xuất hiện của các boss này là trong vòng 30' đầu tiên của mỗi giờ. Nó xuất hiện ngẫu nhiên ở từng tầng một, ko có thứ tự tầng nào trước tầng nào sau.
Đứng ở tầng 1 hoặc 2 bạn có thể thấy được hệ thống báo boss của tầng 1 và 2 khi boss ở 2 tầng này xuất hiện.
Tương tự điều đó với tầng 3 và 4.
Vật phẩm khi đánh boss các bạn nhận được sẽ là: Huyền tinh 5 6 7 8 ko khóa. dạ minh châu. hòa thị ngọc, miếng vải phượng vũ.
Đối với Tần Thủy Hoàng và các boss xuất hiện cùng lúc thì sẽ có thêm khăn tay có chữ và 1 cái gì đó để đổi mặt nạ Tần Thủy Hoàng mà mình ko nhớ tên.
Mình nghĩ bài viết thế này chắc là khá đủ. Ai còn gì thắc mắc cứ nói, mình sẽ cố gắng trả lời và bổ sung.
Và bạn nào thấy mình sai hay có kinh nghiệm gì hơn thì chia sẻ thêm nhé, có lẽ còn rất nhiều điều mà mình chưa biết
các con boss 120 tiểu xuất hiện kèm với TTH xuất hiện lúc 3h35 10h35 ! còn 4 con bos 100 thì từ phút 1-20 mỗi giờ ra 1 lần !
Cụ thể, boss Tần Thủy Hoàng + boss 5 hệ xuất hiện vào lúc 15h35 và 22h35 hàng ngày, cùng lúc với boss 9x.
Tên của các con boss, địa điểm:
Hiên viên thanh thanh, hệ mộc, bên phải tầng 3
Đồ tôn, hệ kim, bên trái tầng 3
Thủ lăng cơ quan nhân, hệ thổ, bên trái tầng 4
Thái sử khanh, hệ thủy, bên phải tầng 4
Bạch khỏi hệ hỏa, bên dưới tầng 5, chân cầu thang dẫn lên điểm boss đánh Tần thủy hoàng.
Mình xin nói về 2 cái mật đạo tầng 4 dẫn lên bên phải và bên trái tầng 5 tại điểm boss đánh tần thủy hoàng.
Vào buổi chiều là 15h35 mật đạo sẽ xuất hiện bên trái tầng 4. Cùng phía với boss Thủ lăng cơ quan nhân.
Vào buổi tối là 22h35 mật đạo sẽ xuất hiện bên phải tầng 4. Cùng phía với boss Thái Sử Khanh.
Theo kinh nghiệm của mình, pt nào là pt damg nhiều nhất ở 25% máu cuối cùng của boss Tần Thủy Hoàng thì pt đó mới là pt quyết định ăn boss.
Vì vậy các bạn hãy lựa chọn thời điểm mà tập trung đánh boss. Trong trường hợp các bạn có phải đánh nhau với các bang khác để tranh dành boss.
Tiếp đến mình xin nói qua về các boss tiểu, xuất hiện vào mỗi giờ hàng ngày, cách 1 tiếng có 1 lần, cụ thể là 1h-2h-3h,.....
Tên các boss và vị trí xuất hiện:
Tầng 1: Tả hồn sứ
Tầng 2: Quỷ mẫu
Tầng 3: Lý Thanh
Tầng 4: Khiên hồn sứ
Vị trí xuất hiện của các boss này là ngẫu nhiên, nhưng xin lưu ý là nó không bao giờ xuất hiện ở những điểm có quái thường, vì vậy mọi người chú ý cách di chuyển.
Mình biết chính xác tọa độ các boss có thể xuất hiện nhưng do ko có game ở đây nên ko thể kiểm chứng cụ thể cho anh em, mong mọi người thông cảm.
Thời gian xuất hiện của các boss này là trong vòng 30' đầu tiên của mỗi giờ. Nó xuất hiện ngẫu nhiên ở từng tầng một, ko có thứ tự tầng nào trước tầng nào sau.
Đứng ở tầng 1 hoặc 2 bạn có thể thấy được hệ thống báo boss của tầng 1 và 2 khi boss ở 2 tầng này xuất hiện.
Tương tự điều đó với tầng 3 và 4.
Vật phẩm khi đánh boss các bạn nhận được sẽ là: Huyền tinh 5 6 7 8 ko khóa. dạ minh châu. hòa thị ngọc, miếng vải phượng vũ.
Đối với Tần Thủy Hoàng và các boss xuất hiện cùng lúc thì sẽ có thêm khăn tay có chữ và 1 cái gì đó để đổi mặt nạ Tần Thủy Hoàng mà mình ko nhớ tên.
Mình nghĩ bài viết thế này chắc là khá đủ. Ai còn gì thắc mắc cứ nói, mình sẽ cố gắng trả lời và bổ sung.
Và bạn nào thấy mình sai hay có kinh nghiệm gì hơn thì chia sẻ thêm nhé, có lẽ còn rất nhiều điều mà mình chưa biết
các con boss 120 tiểu xuất hiện kèm với TTH xuất hiện lúc 3h35 10h35 ! còn 4 con bos 100 thì từ phút 1-20 mỗi giờ ra 1 lần !

Server: VGNIX

Vary: Accept-Encoding

Set-Cookie: fvng_lastactivity=0; expires=Sun, 23-Jul-2017 09:13:22 GMT; path=/

Cache-Control: private, post-check=0, pre-check=0, max-age=0


markdown:
© Copyright 2004-2013 EVA.VN, all rights reserved. Sử dụng phần mềm EVA OCM 5.1. Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Trụ sở: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội. Tel: (84-4) 73 00 24 24 hoặc (84-4) 3512 1806 - Fax: (84-4) 3512 1804. VPĐD: Tầng 5 – Toà nhà Hải Âu - 39B Trường Sơn, P2, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Tel: (84-8) 73 00 24 24 hoặc (84-8) 3848 9845 - Fax: (84-8) 3848 6519.
Giấy phép số: 351/GP-TMĐT ngày cấp 5/2/2015. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP HÀ NỘI. Chịu trách nhiệm trang tin: Nguyễn Thị Hồng Yến
HOTLINE: 0965 08 24 24 hoặc 0903 288 624
|
|

Cache-Control: public

X-CacheDebug-7: Starting wrote cachefile /home/webeva/cache/quickcache/all/c5/qcc-c553e4cb7691bef7c76dd1c15a82a6b4

X-CacheDebug-8: quickcache_filewrite wrote cachefile /home/webeva/cache/quickcache/all/c5/qcc-c553e4cb7691bef7c76dd1c15a82a6b4

X-Cache: QuickCache vv2.1.1rc1 - file

X-CacheDebug-2: Cache varkey is set to GET=a:2:{s:13:"SERVER_REGION";s:2:"US";s:7:"web_url";s:32:"7-nguy-co-khi-mo-mau-cao-t8.html";}

X-CacheDebug-1: Cache scriptkey is set to /index.php

X-CacheDebug-4: No (valid) cachedata for c553e4cb7691bef7c76dd1c15a82a6b4

X-CacheDebug-3: Cachekey is set to c553e4cb7691bef7c76dd1c15a82a6b4

Content-Type: text/html; charset=Utf-8

X-CacheDebug-11: Successfully wrote cachefile /home/webeva/cache/quickcache/all/c5/qcc-c553e4cb7691bef7c76dd1c15a82a6b4

X-CacheDebug-6: Writing cached data to storage

X-CacheDebug-5: Callback happened


markdown:
Ngày 23 Tháng 3, 2012 | 02:13 PM
Nguyễn Trần Đoan Úc, 18 tuổi, mới vào làm việc tại quán karaoke này khoảng hơn 20 ngày.
Trưa 21/3, Úc dọn phòng, thấy cửa phòng chủ hé mở, trên bàn làm việc có cọc tiền, chiếc Iphone cùng một điện thoại Nokia. Nhân viên này lẻn vào phòng chủ lấy trộm cả tiền và điện thoại. Sự việc được trình báo công an.
Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, công an thành phố Đà Lạt đã bắt giữ Úc cùng Cường bạn cùng quê, tại sân bay Liên Khương ngay trước giờ máy bay cất cánh.
Úc khai sau khi trộm tài sản đã tặng Cường chiếc Iphone rồi rủ mua vé máy bay trốn về quê ở huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi.
2008 © BẢN QUYỀN THUỘC VỀ BÁO ĐIỆN TỬ GIA ĐÌNH & XÃ HỘI.
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế)
Tổng biên tập: Lê Cảnh Nhạc
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Đức, Trần Tuấn Linh
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 306/GP-BTTTT cấp ngày 8/6/2016
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Đường dây nóng: 0904852222
Trụ sở: Số 138A Giảng Võ, quận Ba Đình;
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net.vn
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.net.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.


markdown:
Chính phủ cộng
hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 08/2001/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 22 tháng
02 năm 2001
Nghị định của Chính phủ
Quy định về điều kiện
an ninh, trật tự
đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Chính phủ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính
phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số
13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Điều 11 Pháp lệnh lực
lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam ngày 28 tháng 01 năm 1989;
Để tăng cường công tác bảo
vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo quyền kinh doanh hợp pháp
của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế
xã hội;
Theo đề nghị của Bộ trưởng
Bộ Công an.
Nghị định
. . . . . . . . . . . . . . . .
Chương V
Điều khoản thi hành
Điều 18. Tổ chức, cá nhân làm nghề kinh doanh có điều kiện
về an ninh, trật tự đã được cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự”
theo Nghị định số 17/CP ngày 23 tháng 12 năm 1992 của Chính phủ, nếu đủ các điều
kiện quy định tại Nghị định này thì vẫn được tiếp tục kinh doanh, mà không phải
làm bản cam kết hoặc cấp lại “Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự”.
Nhưng trong quá trình hoạt động kinh doanh, phải tuân thủ các quy định tại Nghị
định này và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.
Điều 19. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ
ngày ký và thay thế Nghị định số 17/CP ngày 23 tháng 12 năm 1992 của Chính phủ
về việc quản lý ngành nghề đặc biệt.
Bộ trưởng Bộ Công an có
trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định này.
Điều 20. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Tm.
Chính phủ
Thủ
tướng
Phan
Văn Khải

Content-Type: text/html


markdown:
website ngừng hoạt động - Mọi thông tin trên website đều vô giá trị - đây không phải là website của bất cứ tổ chức nào - Mọi liên lạc đều đã bị ngắt - Email: dongadw@gmail.com
thoa man | quay len | cap quang vnpt | Lap mang vnpt quan 1 | lap mang vnpt quan Tan Phu | Lap mang vnpt quan Binh Tan | Lap mang vnpt quan Phu Nhuan | Lap mang vnpt quan Go Vap | Lap Mang vnpt quan Tan Binh | Lap mang vnpt quan 12 | Lap mang vnpt quan 11 | Lap mang vnpt quan 9 | Lap mang vnpt quan 10 | Lap mang vnpt quan 8 | Lap mang vnpt quan 7 | Lap mang vnpt quan 6 | Lap mang vnpt quan 5 | Lap mang vnpt quan 4 | Lap mang vnpt quan 3 | Lap mang vnpt quan 2 | vnpt hcm | lắp đặt internet | Cáp quang vnpt | Lap dat internet | Lap dat cap quang | chu ky so | Mytv | Lap mytv | Lap dat adsl vnpt | lap mang | Dang ky mang vnpt | Cước cáp quang vnpt | Tổng đài viettel | lap mang vnpt ha noi | Lap mang vnpt hcm | Tổng đài vinaphone | Hòa mạng vnpt | Hòa mạng cáp quang vnpt | Lap internet | Lap mang megavnn | Adsl vnpt tphcm | Đăng ký adsl vnpt | Adsl vnpt khuyen mai | Lap dat adsl vnpt tp hcm | Lắp đặt truyền hình mytv | Lap mang adsl | Giá cước adsl vnpt | Dich vu lap dat internet | fibervnn | báo hỏng điện thoại | Báo hỏng mạng vnpt | tong dai vnpt tp hcm | vnpt internet | Lắp đặt mạng internet | tam su tham kin | facebook |alo sex | chat sex |stud 100 |


markdown:
**Hỏi:** *Baby em được 7,5 tháng gần 9 kg (bé trai),1-2 ngày nay,đi ị 2 ngày 1 lần,có hôm mãi đến tối mới ị (trong ngày),vậy là trong người bé bị nóng phải không bs?bé vẫn hoạt bát bình thường.khi ị thì phân mềm,tốt.bé ăn nhiều(1 ngày 3 chén cháo,2 bình sữa 120ml(chỉ uống khi ngủ)1/2 hũ yaourt,thức thì bú mẹ sau khi ăn.nhưng khi ị thì có vẻ ít,tiểu nhiều.em nghe nói 1 ngày đi ị 2 lần thì mới hấp thu hết chất dd.em có thêm khoai lang vào cháo như vậy là tiêu hóa bé như thế nào?* **Trả lời:** Con bạn như vậy là dinh dưỡng tốt. Bạn nên cho bé uống thêm nước và bổ sung rau củ trong cháo. Bạn cũng nên tập cho bé thói quen đi tiêu mỗi ngày. Nếu tình trạng táo bón kéo dài, bụng bé chướng to thì nên cho bé đi khám để được chụp hình đại tràng.
## Bình luận Cancel reply

WP-Super-Cache: Served supercache file from PHP

Set-Cookie: __cfduid=d301f400e6eb1559f32e13eac5276adda1469265061; expires=Sun, 23-Jul-17 09:11:01 GMT; path=/; domain=.meyeucon.org; HttpOnly

Server: cloudflare-nginx

Cache-Control: max-age=3, must-revalidate

Vary: Accept-Encoding,Cookie,User-Agent


markdown:
Tìm kiếm
Similar topics
Diễn Đàn
Music
[Nguyên lý và thiết bị chống sét](/t1259-topic)
Trang
**1**trong tổng số **1**trang • [Share](http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion)•
[Nguyên lý và thiết bị chống sét](/t1259-topic#2713) ![ ](http://img24.imageshack.us/img24/4683/dmsdehnsodochongsetlant.jpg)
![ ](http://img24.imageshack.us/img24/3751/dmsdehnsodochongsetlantj.jpg)
![ ](http://img24.imageshack.us/img24/3682/dmssodochongsetlantruye.jpg)
![ ](http://img24.imageshack.us/img24/2129/dmssodochongsetlantruyes.jpg)
I/ SÉT VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA SÉT
Sét (hay còn gọi là sự phóng điện dông) là một nguồn điện từ mạnh phổ biến nhất xảy ra trong tự nhiên. Nguyên nhân làm xuất hiện sét là do sự hình thành các điện tích khối lớn. Nguồn sét chính là các đám mây mưa dông mang điện tích dương và âm ở các phần trên và dưới của đám mây. Chúng tạo ra xung quanh đám mây này một điện trường có cường độ lớn.
Trong quá trình tích lũy các điện tích trái dấu, một điện trường có cường độ luôn được gia tăng hình thành xung quanh đám mây. Khi điện thế ở một điểm bất kỳ của đám mây đạt giá trị tới hạn vượt quá ngưỡng cách điện của không khí (với áp lực khí quyển bình thường khoảng 3.106 V/m), ở đó xảy ra sự đánh xuyên hay còn gọi là sét tiên đạo.
Theo ước tính trong mỗi giây đồng hồ có khoảng một trăm sét đánh xuống mặt đất. Sét gây ra các tai nạn cho con người, phá hoại các công trình xây dựng, năng lượng điện, hàng không, thiết bị điện tử, các đài, trạm quan sát tự động, các hệ thống thông tin liên lạc, trạm viễn thông,.v.v.
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kỹ thuật hiện đại thì sự phá hoại của sét ngày càng tăng.
Theo báo cáo và khảo sát thống kê các hư hỏng do sét gây ra đối với các công trình viễn thông là cực kỳ nghiêm trọng : làm chết và bị thương hàng trăm người, phá hỏng hàng chục máy biến áp (trong đó có trên 11 trạm biến áp có công suất từ 100kA đến 180kA), gây hư hỏng nghiêm trọng cho hệ thống chuyển mạch và truyền dẫn của tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam
Tháng 5/2000 sét đánh vào đường dây cung cấp trung thế AC gây hỏng thiết bị chống sét phần hạ áp của trạm biến thế, dòng sét cảm ứng vào cáp điện thoại, cáp trung kế từ chuyển mạch sang truyền dẫn gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các card nguồn, card trung kế, và card thuê bao hệ thống tổng đài NEAX 61S tại trạm HOST Phủ Lý Hà Nam.
Vào cuối tháng 10/2000 sét đánh gây hỏng 5 Card Modem trạm VMS2 thiệt hại ước tính 3000Dolas.v.v.
Các đặc điểm cơ bản của sét:
-Trị số điện tích mang.
-Dòng điện trong kênh sét.
-Số sét lặp lại trong một kênh sét.
-Cường độ hoạt động của dông sét.
Dòng sét chảy trên các dây dẫn làm nóng các dây dẫn do tác dụng nhiệt năng, đặc biệt là ở những chổ tiếp xúc kém và lực tác động cũng rất lớn.
II/ CÁC DẠNG TÁC ĐỘNG CỦA SÉT ĐẾN THIẾT BỊ ĐIỆN NHẠY CẢM
1. Các dạng tác động
Các thiết bị điện tử nhạy cảm trong quá trình sử dụng chịu các dạng tác
động chính như sau:
Các thiết bị điện tử nhạy cảm trong quá trình sử dụng chịu các dạng tácđộng chính như sau:
-Tác động tĩnh điện
Tác động tĩnh điện của sét đến các thiết bị liên quan đến sự ảnh hưởng của trường điện ở giai đoạn trước lúc xảy ra sét., giai đoạn tiên đạo, giai đoạn sét chưa kết thúc hoặc sét giữa các đám mây.
-Tác động điện từ
Tác động điện từ của sét có liên quan đến ảnh hưởng cảm ứng của dòng điện kênh sét khi các thiết bị nầy ở gần vùng ảnh hưởng ở khoảng cách tương ứng với chiều dài của kênh sét hoặc ảnh hưởng của các xung điện từ.
-Tác động của dòng sét
Tác động của dòng sét liên quan đến sét đánh trực tiếp các công trình xây dựng hoặc gần các công trình đó.
-Tác động Galvanic
Tác động Galvanic có liên quan đến dòng sét chảy trong đất và đồng thời một bộ phận của dòng sét rẽ nhánh đi vào thiết bị thông qua hệ thống tiếp đất.
-Tác động thứ cấp ( tạp âm thứ cấp)
Tác động thứ cấp có liên quan đến ảnh hưởng của tạp âm điện từ lên các mạch thứ cấp của thiết bị ( viễn thông ) mà nguồn tạp âm là từ các mạch sơ cấp chịu ảnh hưởng trực tiếp của một trong các dạng tác động đã nêu.
2-Các con đường chính sét xâm nhập vào thiết bị
-Sét đánh thẳng vào công trình.
-Sét xâm nhập qua thiết bị anten.
-Sét xâm nhập qua các đường dây treo nổi.
-Sét xâm nhập qua đường cáp đặt ngầm.
-Sét xâm nhập qua cáp nối giữa các thiết bị.
-Sét xâm nhập qua các mạch cung cấp điện cho thiết bị viễn thông.
-Sét xâm nhập qua hệ thống tiếp đất và các điểm đấu chung
III/ KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG SÉT
Để chống sét một cách có hiệu quả và toàn diện phải tuân theo giải pháp chống sét bao gồm
1. Chống sét đánh thẳng trực tiếp cho công trình
2. Chống sét lan truyền trên đường cấp nguồn và đường truyền tín hiệu
3. Hệ thống tiếp đất có tổng trở thấp và đảm bảo an toàn cao.
CHỐNG SÉT ĐÁNH THẲNG BẰNG KIM THU SÉT PHÁT TIA TIÊN ĐẠO
Đe giảm bớt những rủi ro mà cột thu lôi không đáp ứng được vì sự thụ động của chúng, FRANKLIN FRANCE (Pháp) với nhiều năm nghiên cứu đã trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo vệ chống sét đánh thẳng bởi một sản phẩm mới, khắc phục tính thụ động của cột thu lôi cổ điển: kim thu sét tạo tia tiên đạo – SAINT ELMO.
1. Cấu tạo
• Đầu thu
Một đầu thu gắn cố định phía trên dùng thu sét và và che chắn cho đầu phát xạ ion ở bên trong. Nó được thiết kế để tạo ra dòng chuyển động không khí xuyên qua đầu phát ion, phân tán các ion này ra không gian xung quanh, tạo môi trường thuận lợi để kích hoạt sớm sự phóng điện (hiện tượng Corona), hạn chế thiệt hại do sét gây ra.
• Thân kim
Thân kim được làm bằng đồng xử lý hoặc inox, phía trên có một hoặc nhiều đầu nhọn dùng phát xạ ion. Các đầu họn này được nối với bộ phát xạ ion thông qua dây dẫn luồng bên trong ống cách điện.
• Bộ kích thích phát xạ ion
Được làm bằng vật liệu Ceramic áp điện, đặt phía dưới thân kim, trong buồng cách điện, nối với các đầu phát xạ nhờ dây dẫn chịu được điện thế cao. Khi có dông, dưới tác động của một lực, bộ phận này sẽ phát ra các điện tích.
2. Nguyên tắc hoạt động
a - Sự kích thích áp điện
Một sự dao động nhỏ của kim thu sét so với cột đỡ cùng với áp lực được tạo ra trước trong bộ kích thích sẽ sinh ra những áp lực biến đổi ngược nhau. Theo đó, chúng tạo ra điện thế cao tại các đầu nhọn phát xạ ion, sinh ra một lượng lớn ion xung quanh kim thu sét. Những ion này sẽ ion hóa dòng khí quyển xung quanh và phía trên đầu thu nhờ hệ thống lưu chuyển không khí VENTURI ngay đầu thu. Tính lưỡng cực của Vật liệu áp điện tạo cho kim thu sét SAINT-ELMO khả năng hoạt động với cả sét dương và âm.
Một sự dao động nhỏ của kim thu sét so với cột đỡ cùng với áp lực được tạo ra trước trong bộ kích thích sẽ sinh ra những áp lực biến đổi ngược nhau.Theo đó, chúng tạo ra điện thế cao tại các đầu nhọn phát xạ ion, sinh ra một lượng lớn ion xung quanh kim thu sét. Những ion này sẽ ion hóa dòng khíquyển xung quanh và phía trên đầu thu nhờ hệ thống lưu chuyển không khíVENTURI ngay đầu thu. Tính lưỡng cực của Vật liệu áp điện tạo cho kim thusét SAINT-ELMO khả năng hoạt động với cả sét dương và âm.
b- Giảm thời gian kích thích hiệu ứng CORONA và giảm điện áp ngưỡng
Sự tăng cưỡng bức mật độ ion của không khí chung quanh một điện cực đều làm giảm điện áp ngưỡng. Điều này được thực hiện nhờ bộ phát xạ ion. Khả năng này khiến cho nó có tính hiệu quả hơn trong vai trò của điểm thu sớm nhất so với các điểm khác của tòa nhà mà nó bảo vệ.
3. Vùng bảo vệ của đầu thu sét :
Bán kính bảo vệ của đầu kim thu sét phát xạ sớm được xác định bởi tiêu chuẩn Pháp NFC 17-102 (tháng 07/1995).
CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN
Sự tăng đột biến điện áp trên đường cấp điện có thể gây nguy hiểm cho người và làm gián đoạn công việc do hư hỏng thiết bị. Nó gây ra nhiều phí tổn như: chi phí sữa chữ và thay thế, chi phí để khôi phục lại dữ liệu, sự hao tổn do ngưng hoạt động và mất các cơ hội làm ăn. Ngoài ra, con người có thể bị nguy hiểm do hệ thống thiếu an toàn.
Có nhiều nguyên nhân gây nên quá áp trên hệ thống
-Tác nhân bên ngoài: sét là một trong những nguyên nhân gây quá áp. Sét không nhất thiết phải đánh trực tiếp đến đường năng lượng mới gây nguy hiểm, một sét đánh cách xa vài trăm mét có thể gây ra vùng nguy hiểm rộng lớn, ảnh hưởng ngay cả đến cáp dưới đất.
-Tác nhân bên trong: Hầu hết những quá áp phát ra bên trong hệ thống do việc đóng ngắt các tải điện công suất lớn như hệ thống nhiệt, động cơ v.v… Nó chiếm từ 70 – 80% trong tất cả những sự cố quá áp. Do đó, bảo vệ quá áp là việc cần được lưu tâm và khuyến khích.
Xung quá áp đột biến (Transient overvoltage): Xung quá áp đột biến là sự tăng vọt điện áp trong thời gian ngắn khoảng một phần triệu giây hay một phần ngàn giây và được đo lường giữa hai hoặc nhiều dây dẫn. Điện áp tăng vọt từ vài vôn cho tới hàng ngàn vôn. Điện áp này tồn tại giữa hai hoặc nhiều dây dẫn tức giữa các dây pha/pha, pha/ trung tính, pha/đất, trung tính/đất.
CÁC DẠNG ĐỒ THỊ XUNG
Hình 1: Đồ thị xung hình Sin chuẩn
Hình 2: Power cut: Xung điện áp bị ngắt hoàn toàn và kéo dài trong nhiều mili giây cho
tới nhiều giờ.
Hình 3: Udervoltage : Là sự giảm điện áp liên tục trên nguồn điện và kéo dài trong vài
giây.
Hình 4: Overvoltage : Là sự tăng điện áp liên tục trên nguồn điện và kéo dài quá vài giây.
Hình 5: Sag : Là sự giảm điện áp trên nguồn điện và kéo dài không quá một hoặc hai giây.
Hình 6: Swell : Là sự tăng điện áp trên nguồn điện và kéo dài không quá một hoặc hai
giây.
Hình 7: Transient overvoltge : Là xung quá áp đột biến là sự tăng vọt điện áp cực nhanh
không lâu hơn một mili giây.
a/ CHỐNG SÉT CÁP ĐỒNG TRỤC AN-TEN PHI ĐƠ
Để chống sét trên cáp đồng trục an-ten phi đơ, ta dùng các thiết bị bảo vệ tần số cao (High frequency protection). Thiết bị này được thiết kế để chống sét và chống nhiễu do các xung cảm ứng điện từ trên cáp đồng trục. Thường tần số sử dụng là HF, VHF, UHF.
Các thiết bị chống sét cho cáp đồng trục thường dùng các kiểu đầu nối N, BNC. Các yêu cầu chính khi chọn lựa thiết bị bảo vệ:
Tương thích về đầu nối.
Chắc chắn về cơ học.
Thỏa mãn về dãi tần số và băng thông. Suy hao xen vào và suy hao phản xạ nhỏ.
Thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật khác.
b/ CHỐNG SÉT CHO MẠNG MÁY TÍNH
Để chống sét cho mạng máy tính, ta cần quan tâm đến kiểu mạng và thiết bị nối mạng, bao gồm:
Kiểu mạng: thông dụng nhất là mạng kết nối hình sao , kết nối hỗn hợp thông qua HUB (thiết bị kết nối và truy xuất mạng).
Kiểu đầu nối cáp mạng : kiểu UTP hay BNC.
Tốc độ truyền dữ liệu của card mạng.
Lưu ý: Để bảo vệ đầy đủ cho mạng máy tính, cần thiết lập nguồn cung cấp duy nhất cho các máy đơn lẻ trong cùng một khu vực và lắp đặt các thiết bị cắt sét nguồn.
c/ CHỐNG SÉT CHO MẠNG TRUYỀN DỮ LIỆU
Kiểu tín hiệu truyền: dạng nguồn áp hay nguồn dòng ( 4 - 20mA)
Kiểu đầu nối : RS232, RS485 v.v..
Các kiểu khác: Token Ring …
d/ CHỐNG SÉT CHO MẠNG ĐIỆN THOẠI , TỔNG ĐÀI PABX
Phụ thuộc số line vào, ta có thể chọn loại bảo vệ đơn hay bảo vệ dãy (các thiết bị KRONE).
e/ CHỐNG SÉT CHO CÁC MẠNG KHÁC
Các hệ thống có thiết bị chuyên dụng để bảo vệ:
Hệ thống báo cháy và camera quan sát.
Hệ thống cân công nghiệp ( dùng Load cell)
Hệ thống điều khiển công nghiệp, SCADA v.v..
Được sửa bởi duyminh ngày Fri Oct 23, 2009 5:07 pm; sửa lần 1.
_________________
Website: ([You must be
[registered](/register?redirect=%2Ft1259-topic)and [logged in](/login?redirect=%2Ft1259-topic)to see this link.]
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)
Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.
PostReply to see hidden links.
[duyminh](/u2)
- Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 35
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com
[Re: Nguyên lý và thiết bị chống sét](/t1259-topic#2714)
CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN TRÊN ĐƯỜNG DÂY CẤP NGUỒN
Các thiết bị điện tử dễ bị phá hỏng do các xung sét đột biến hay do quá điện áp lan truyền trên dây cấp điện nguồn. Khả năng cắt giảm biên độ và lọc dòng sét trên đường cấp điện nguồn được thực hiện bằng cách lắp song song một thiết bị cắt sét 1 hoặc 3 pha ngay cầu dao tổng (ở điểm dẫn vào toà nhà) và sau đó lắp thiết bị cắt và lọc sét nối tiếp với hệ thống cấp điện nguồn gần thiết bị điện tử nhạy cảm cần bảo vệ. Cách này sẽ giảm được sự phá hoại các trang thiết bị, giảm tổn thất trong vận hành và thiệt hại về kinh tế.
LỢI ÍCH CỦA BỘ LỌC SÉT ( FILTER DEVICE)
Bảo vệ những mạch nhạy cảm đòi hỏi không phải chỉ đơn giản giới hạn mức quá áp. Nó cũng vô cùng quan trọng để làm giảm thấp sự đột biến của dòng và điện áp hiện hữu do tác động của nhiễu sóng sinh ra.
Thiết bị cần có tầng lọc để giúp hạn chế sự thay đổi các dạng thức kỹ thuật của Sine Wave, loại bỏ các hài bậc cao, như thế sẽ bảo vệ tốt hơn cho các thiết bị điện nhạy cảm. Nó được mắc nối tiếp với thiết bị cần bảo vệ.
Hiệu quả của việc sử dụng thiết bị lọc sét:
Chỉnh sữa lại tỉ lệ đỉnh xung, điều chỉnh lại cạnh nhọn dư sau tầng cắt bằng thiết bị SPD .
Làm giảm quá áp đến thiết bị.
Làm giảm nhiễu RFI/EMI.
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA KỸ THUẬT TD
Kỹ thuật này đã tăng thêm một bậc về sáng tạo trong thiết bị bảo vệ quá áp. Nó phân biệt giữa tình trạng quá áp khác thường được duy trì liên tục và những quá áp đột ngột tạm thời, quá áp do sét gây ra hay do công tắc đóng ngắt. Khi tần số quá áp được dò ra, Quick-Switch (được cung cấp bằng sáng chế) đưa ra một sự bảo vệ mạnh mẽ đến giới hạn quá áp đưa đến. Nó cho phép thiết bị vẫn hoạt động, cung cấp an toàn, và bảo vệ quá áp được tin cậy ngay cả sau một tình trạng quá áp bất thường xảy ra. Điều này không chỉ bảo đảm được an toàn cho những ứng dụng thiết thực mà còn kéo dài tuổi thọ của thiết bị nhờ cách thức bảo vệ khônng phải ngắt thường xuyên. Kỹ thuật TD đặc biệt chỉ ra nơi được duy trì liên tục mà quá áp xảy ra và nơi mà kỹ thuật SPD cũ bị hư không có khả năng chịu đựng.(theo thử nghiệm những chế tạo SPD để thiết kế cho những sản phẩm ngắt cố định màTVSS vẫn hoạt động ở mức trên điện áp danh định 10%. Và hầu hết những thiết kế của những chế tạo danh tiếng cho phép quá áp 25%,nhưng với kỹ thuật TD có thể cao hơn. Chứng tỏ kỹ thuật TD có sức chịu quá áp cao với tỷ lệ điện áp triệt thấp.
SỰ CẦN THIẾT CỦA BẢO VỆ PHỐI HỢP
Để bảo vệ tốt nhất cho con người và thiết bị, cần có sự hiểu biết đầy đủ về các nguy cơ do sét gây ra. Phương pháp kết nối tiếp đất chống sét và bảo vệ quá áp là rất quan trọng, đòi hỏi sự nghiên cứu và hiểu biết đầy đủ về nó. Việc sử dụng các thiết bị bảo vệ đắt tiền nhưng thiết kế yếu kém, điện trở đất không đạt yêu cầu sẽ đưa đến hiệu quả bảo vệ không cao.
Có nhiều loại và nhiều mức bảo vệ quá áp khác nhau. Việc phối hợp chọn lựa thiết bị và các sơ đồ bảo vệ phù hợp sẽ đem lại hiệu quả an toàn cao nhất.
Chống sét lan truyền cho một thiết bị bao gồm hai hướng chính:
- Chống sét trên đường cung cấp nguồn điện của thiết bị.
- Chống sét trên đường tín hiệu vào/ra của thiết bị.
Chống sét trên đường nguồn thường có 3 tầng chính:
- Chống sét tầng sơ cấp, được áp dụng cho lối vào tủ điện chính hoặc nơi cần cắt sét với cường độ cao ( >= 100 kA).
- Chống sét tầng thứ cấp, được lắp đặt phía sau tầng sơ cấp, có cấp cắt sét thấp hơn, dùng bảo vệ cho các mạch nhánh và các thiết bị nhạy cảm.
- Chống xung nhiễu tần số cao bằng các bộ lọc thích hợp.
Chống sét trên đường tín hiệu:
Thiết bị bảo vệ được lựa chọn phải phù hợp về đặc tính tần số, điện áp làm việc, dạng đầu nối v.v..
CÁC KIỂU MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP THƯỜNG GẶP
![ ](http://img27.imageshack.us/img27/244/dmssodotnctnstncstheoie.jpg)
Các mạng điện hạ áp thường gặp nhất trong thực tế là các mạng TN-C, TN-S, TN-C-S và TT. Các mạng điện này tùy theo các quy định ở địa phương, nó mô tả mối quan hệ giữa nguồn cung cấp, các bộ phận hở hoặc dẫn điện của việc lắp đặt hoặc nối đất.
Mạng TN-C: Trong mạng TN-C dây trung tính và tiếp đất bảo vệ dùng chung một dây từ đầu cuối đến hệ thống.
Các bộ phận dẫn điện bị hở được nối với dây của mạng tiếp đất bảo vệ (PEN – Protection Earthing Network).
Mạng TN-S: Trong mạng điện TN-S, dây trung tính và dây tiếp đất bảo vệ riêng biệt từ đầu đến cuối hệ thống. Dây tiếp đất bảo vệ (PE) có thể là vỏ kim loại của cáp điện lực hoặc một dây dẫn riêng.
Các bộ phận dẫn điện bị hở trong lắp đặt được nối với dây tiếp đất bảo vệ.
Mạng điện TN-C-S: Trong mạng điện TN-C-S dùng một dây PEN cho các chức năng trung tính và tiếp đất bảo vệ.
Mạng điện này là mạng có trung tính được nối đất tại nhiều điểm (MEN) và dây bảo vệ được xem như dây tiếp đất trung tính phối hợp (CNE).
Dây PEN được nối đất tại một số các điểm khắp cả mạng và nói chung càng gần với bộ tiêu thụ điện càng tốt. Các bộ phận dẫn điện bị hở được nối với dây CNE.
Mạng điện TT: Mạng điện TT có một điểm của nguồn cung cấp điện được nối đất và các bộ phận dẫn điện bị hở trong lắp đặt được nối với các điện cực tiếp đất độc lập.
Mạng điện IT:
CÁC THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRÊN MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP
Các thiết bị chống sét trên mạng điện hạ áp thường sử dụng công nghệ MOV ( Metal Oxide Varistor), MOV kết hợp với các ống phóng điện có khí hoặc SAD ( Silicon Avalanche Diode) có hoặc không có lọc.
KẾT LUẬN
Sét là hiện tượng tự nhiên đa dạng có nhiều ảnh hưởng đến đời sống con người. Việc chế ngự sét là vấn đề đã và đang được các nhà khoa học trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Phòng chống tác hại của sét phải là vấn đề mang tính tổng thể. Với các giải pháp được nêu bên trên nếu được thực hiện một cách đầy đủ và chính xác sẽ nâng cao hiệu qủa trong việc phòng chống sét.Với kinh nghiệm cao trong việc bảo vệ an toàn cho các thiết bị điện nhạy cảm, tự động hóa, mạng tin học, trạm viễn thông, trạm cân, cân điện tử…
Các thiết bị điện tử dễ bị phá hỏng do các xung sét đột biến hay do quá điện áp lan truyền trên dây cấp điện nguồn. Khả năng cắt giảm biên độ và lọc dòng sét trên đường cấp điện nguồn được thực hiện bằng cách lắp song song một thiết bị cắt sét 1 hoặc 3 pha ngay cầu dao tổng (ở điểm dẫn vào toà nhà) và sau đó lắp thiết bị cắt và lọc sét nối tiếp với hệ thống cấp điện nguồn gần thiết bị điện tử nhạy cảm cần bảo vệ. Cách này sẽ giảm được sự phá hoại các trang thiết bị, giảm tổn thất trong vận hành và thiệt hại về kinh tế.
LỢI ÍCH CỦA BỘ LỌC SÉT ( FILTER DEVICE)
Bảo vệ những mạch nhạy cảm đòi hỏi không phải chỉ đơn giản giới hạn mức quá áp. Nó cũng vô cùng quan trọng để làm giảm thấp sự đột biến của dòng và điện áp hiện hữu do tác động của nhiễu sóng sinh ra.
Thiết bị cần có tầng lọc để giúp hạn chế sự thay đổi các dạng thức kỹ thuật của Sine Wave, loại bỏ các hài bậc cao, như thế sẽ bảo vệ tốt hơn cho các thiết bị điện nhạy cảm. Nó được mắc nối tiếp với thiết bị cần bảo vệ.
Hiệu quả của việc sử dụng thiết bị lọc sét:
Chỉnh sữa lại tỉ lệ đỉnh xung, điều chỉnh lại cạnh nhọn dư sau tầng cắt bằng thiết bị SPD .
Làm giảm quá áp đến thiết bị.
Làm giảm nhiễu RFI/EMI.
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA KỸ THUẬT TD
Kỹ thuật này đã tăng thêm một bậc về sáng tạo trong thiết bị bảo vệ quá áp. Nó phân biệt giữa tình trạng quá áp khác thường được duy trì liên tục và những quá áp đột ngột tạm thời, quá áp do sét gây ra hay do công tắc đóng ngắt. Khi tần số quá áp được dò ra, Quick-Switch (được cung cấp bằng sáng chế) đưa ra một sự bảo vệ mạnh mẽ đến giới hạn quá áp đưa đến. Nó cho phép thiết bị vẫn hoạt động, cung cấp an toàn, và bảo vệ quá áp được tin cậy ngay cả sau một tình trạng quá áp bất thường xảy ra. Điều này không chỉ bảo đảm được an toàn cho những ứng dụng thiết thực mà còn kéo dài tuổi thọ của thiết bị nhờ cách thức bảo vệ khônng phải ngắt thường xuyên. Kỹ thuật TD đặc biệt chỉ ra nơi được duy trì liên tục mà quá áp xảy ra và nơi mà kỹ thuật SPD cũ bị hư không có khả năng chịu đựng.(theo thử nghiệm những chế tạo SPD để thiết kế cho những sản phẩm ngắt cố định màTVSS vẫn hoạt động ở mức trên điện áp danh định 10%. Và hầu hết những thiết kế của những chế tạo danh tiếng cho phép quá áp 25%,nhưng với kỹ thuật TD có thể cao hơn. Chứng tỏ kỹ thuật TD có sức chịu quá áp cao với tỷ lệ điện áp triệt thấp.
SỰ CẦN THIẾT CỦA BẢO VỆ PHỐI HỢP
Để bảo vệ tốt nhất cho con người và thiết bị, cần có sự hiểu biết đầy đủ về các nguy cơ do sét gây ra. Phương pháp kết nối tiếp đất chống sét và bảo vệ quá áp là rất quan trọng, đòi hỏi sự nghiên cứu và hiểu biết đầy đủ về nó. Việc sử dụng các thiết bị bảo vệ đắt tiền nhưng thiết kế yếu kém, điện trở đất không đạt yêu cầu sẽ đưa đến hiệu quả bảo vệ không cao.
Có nhiều loại và nhiều mức bảo vệ quá áp khác nhau. Việc phối hợp chọn lựa thiết bị và các sơ đồ bảo vệ phù hợp sẽ đem lại hiệu quả an toàn cao nhất.
Chống sét lan truyền cho một thiết bị bao gồm hai hướng chính:
- Chống sét trên đường cung cấp nguồn điện của thiết bị.
- Chống sét trên đường tín hiệu vào/ra của thiết bị.
Chống sét trên đường nguồn thường có 3 tầng chính:
- Chống sét tầng sơ cấp, được áp dụng cho lối vào tủ điện chính hoặc nơi cần cắt sét với cường độ cao ( >= 100 kA).
- Chống sét tầng thứ cấp, được lắp đặt phía sau tầng sơ cấp, có cấp cắt sét thấp hơn, dùng bảo vệ cho các mạch nhánh và các thiết bị nhạy cảm.
- Chống xung nhiễu tần số cao bằng các bộ lọc thích hợp.
Chống sét trên đường tín hiệu:
Thiết bị bảo vệ được lựa chọn phải phù hợp về đặc tính tần số, điện áp làm việc, dạng đầu nối v.v..
CÁC KIỂU MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP THƯỜNG GẶP
![ ](http://img27.imageshack.us/img27/244/dmssodotnctnstncstheoie.jpg)
Các mạng điện hạ áp thường gặp nhất trong thực tế là các mạng TN-C, TN-S, TN-C-S và TT. Các mạng điện này tùy theo các quy định ở địa phương, nó mô tả mối quan hệ giữa nguồn cung cấp, các bộ phận hở hoặc dẫn điện của việc lắp đặt hoặc nối đất.
Mạng TN-C: Trong mạng TN-C dây trung tính và tiếp đất bảo vệ dùng chung một dây từ đầu cuối đến hệ thống.
Các bộ phận dẫn điện bị hở được nối với dây của mạng tiếp đất bảo vệ (PEN – Protection Earthing Network).
Mạng TN-S: Trong mạng điện TN-S, dây trung tính và dây tiếp đất bảo vệ riêng biệt từ đầu đến cuối hệ thống. Dây tiếp đất bảo vệ (PE) có thể là vỏ kim loại của cáp điện lực hoặc một dây dẫn riêng.
Các bộ phận dẫn điện bị hở trong lắp đặt được nối với dây tiếp đất bảo vệ.
Mạng điện TN-C-S: Trong mạng điện TN-C-S dùng một dây PEN cho các chức năng trung tính và tiếp đất bảo vệ.
Mạng điện này là mạng có trung tính được nối đất tại nhiều điểm (MEN) và dây bảo vệ được xem như dây tiếp đất trung tính phối hợp (CNE).
Dây PEN được nối đất tại một số các điểm khắp cả mạng và nói chung càng gần với bộ tiêu thụ điện càng tốt. Các bộ phận dẫn điện bị hở được nối với dây CNE.
Mạng điện TT: Mạng điện TT có một điểm của nguồn cung cấp điện được nối đất và các bộ phận dẫn điện bị hở trong lắp đặt được nối với các điện cực tiếp đất độc lập.
Mạng điện IT:
CÁC THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRÊN MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP
Các thiết bị chống sét trên mạng điện hạ áp thường sử dụng công nghệ MOV ( Metal Oxide Varistor), MOV kết hợp với các ống phóng điện có khí hoặc SAD ( Silicon Avalanche Diode) có hoặc không có lọc.
KẾT LUẬN
Sét là hiện tượng tự nhiên đa dạng có nhiều ảnh hưởng đến đời sống con người. Việc chế ngự sét là vấn đề đã và đang được các nhà khoa học trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Phòng chống tác hại của sét phải là vấn đề mang tính tổng thể. Với các giải pháp được nêu bên trên nếu được thực hiện một cách đầy đủ và chính xác sẽ nâng cao hiệu qủa trong việc phòng chống sét.Với kinh nghiệm cao trong việc bảo vệ an toàn cho các thiết bị điện nhạy cảm, tự động hóa, mạng tin học, trạm viễn thông, trạm cân, cân điện tử…
Được sửa bởi duyminh ngày Fri Oct 23, 2009 5:11 pm; sửa lần 1.
_________________
Website: ([You must be
[registered](/register?redirect=%2Ft1259-topic)and [logged in](/login?redirect=%2Ft1259-topic)to see this link.]
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)
Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.
PostReply to see hidden links.
[duyminh](/u2)
- Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 35
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com
[Re: Nguyên lý và thiết bị chống sét](/t1259-topic#2715)
Theo ước tính của các nhà chuyên môn, trên khắp mặt địa cầu, cứ mỗi giây, có khoảng 100 cú sét đánh xuống mặt đất. Sét không những có thể gây thương vong cho con người, mà còn có thể phá hủy những tài sản của con người như các công trình xây dựng, công trình cung cấp năng lượng, hoạt động hàng không, các thiết bị dùng điện, các đài truyền thanh truyền hình, các hệ thống thông tin liên lạc...
Sét là một nguồn điện từ rất mạnh, xuất hiện do sự hình thành các điện tích khối lớn, từ các đám mưa giông mang điện tích dương - ở phần trên của đám mây - và điện tích âm - ở phần dưới của đám mây. Chúng tạo một điện trường có cường độ lớn chung quanh đám mây. Trong qúa trình tích lũy các điện tích trái dấu, một điện trường có cường độ gia tăng liên tục được hình thành. Khi điện thế tại một nơi nào đó trong đám mây vượt qúa ngưỡng cách điện của không khí, thì xảy ra hiện tượng sét đánh xuyên, hay còn gọi là sét tiên đạo.
Con đường mà sét có thể đi qua, làm thiệt hại cho tài sản của con người trên mặt đất, có thể kể ra là:
- Sét đánh thẳng vào công trình.
- Sét xâm nhập qua thiết bị anten.
- Sét xâm nhập qua các đường dây treo nổi.
- Sét xâm nhập qua đường cáp đặt ngầm.
- Sét xâm nhập qua cáp nối giữa các thiết bị.
- Sét xâm nhập qua các mạch cung cấp điện cho các thiết bị viễn thông.
- Sét xâm nhập qua hệ thống tiếp đất và các điểm đấu chung.
Muốn chống sét có hiệu qủa toàn diện thì phải tuân thủ 3 nguyên tắc:
1. Chống sét đánh trực tiếp vào công trình,
2. Chống sét lan truyền qua đường cáp nguồn và cáp tín hiệu,
3. Hệ thống tiếp đất có tổng trở thấp và độ an toàn cao.
Có thể phân biệt 2 loại thiết bị chống sét: thiết bị chống sét trực tiếp và thiết bị chống sét lan truyền .
Chống Sét Trực Tiếp
Phương pháp này dùng những thiết bị chống sét để tạo thành một khung sườn bao phủ bên ngoài khu vực cần bảo vệ. Bằng phương pháp này, có thể có 2 loại hệ thống: hệ thống chống sét chủ động (cấp tiến) và hệ thống chống sét thụ động (cổ điển).
Hệ thống chống sét chủ động: Hệ thống chủ động dùng thu lôi phóng trực tiếp một luồng ion về phía đám mây, làm tăng thêm khả năng phóng điện có thể xảy ra trong đám mây.
Kim thu sét được đặt tại một hoặc nhiều điểm nhô cao của một công trình kiến trúc.
Phạm vi bảo vệ của nó được tính toán nằm trong vòng tròn bán kính tương đương với chiều cao của vị trí trí đặt kim so với mặt đất.
Kim thu sét Franklin dùng lý tưởng để bảo vệ những nơi mà có một phần cấu trúc nhô hẳn lên cao trong phạm vi cần bảo vệ.
Hệ thống chống sét thụ động: Là hệ thống không kích động cú sét đánh thủng. Nó không làm tăng thêm khả năng phóng điện có thể xảy ra tại khu vực cần bảo vệ như phương pháp chủ động.
Một trong những hệ thống chống sét thụ động đáng tin cậy nhất được biết dưới tên gọi Faraday Cage,
Một công trình kiến trúc được bao phủ trọn vẹn bởi một mạng lưới gồm những ống kim loại, và dẫn xuống một vùng rộng lớn dưới đất.
Loại hệ thống này được áp dụng tại những nhà máy hoặc building có gía trị lịch sử...
Một loại hệ thống chống sét thụ động khác có tên là overhead line. Nó gồm một hệ thống đường dây "ăng-ten" nối tại các cực của công trình cần bảo vệ và dẫn xuống đất bằng loại dây dẫn thích hợp,
Loại hệ thống chống sét này được dùng để bảo vệ các đường dây diện, các container nhỏ chứa các chất dễ cháy, trạm phân phối điện, hoặc các building nhỏ có nguy cơ bị sét đánh trực tiếp.
Chống Sét Lan Truyền
Những ai có xử dụng các thiết bị dùng điện, hoặc điện thoại, hoặc các hệ thống xử lý dữ liệu, đều phải đối diện với vấn đề rắc rối là làm thế nào để giữ cho những thiết bị này vẫn hoạt động được khi có sấm sét. Sấm sét khiến điện áp tạm thời gia tăng đột ngột. Để chế ngự nó, chúng ta được khuyến cáo dùng loại thiết bị chống sét lan truyền.
Sét là một nguồn điện từ rất mạnh, xuất hiện do sự hình thành các điện tích khối lớn, từ các đám mưa giông mang điện tích dương - ở phần trên của đám mây - và điện tích âm - ở phần dưới của đám mây. Chúng tạo một điện trường có cường độ lớn chung quanh đám mây. Trong qúa trình tích lũy các điện tích trái dấu, một điện trường có cường độ gia tăng liên tục được hình thành. Khi điện thế tại một nơi nào đó trong đám mây vượt qúa ngưỡng cách điện của không khí, thì xảy ra hiện tượng sét đánh xuyên, hay còn gọi là sét tiên đạo.
Con đường mà sét có thể đi qua, làm thiệt hại cho tài sản của con người trên mặt đất, có thể kể ra là:
- Sét đánh thẳng vào công trình.
- Sét xâm nhập qua thiết bị anten.
- Sét xâm nhập qua các đường dây treo nổi.
- Sét xâm nhập qua đường cáp đặt ngầm.
- Sét xâm nhập qua cáp nối giữa các thiết bị.
- Sét xâm nhập qua các mạch cung cấp điện cho các thiết bị viễn thông.
- Sét xâm nhập qua hệ thống tiếp đất và các điểm đấu chung.
Muốn chống sét có hiệu qủa toàn diện thì phải tuân thủ 3 nguyên tắc:
1. Chống sét đánh trực tiếp vào công trình,
2. Chống sét lan truyền qua đường cáp nguồn và cáp tín hiệu,
3. Hệ thống tiếp đất có tổng trở thấp và độ an toàn cao.
Có thể phân biệt 2 loại thiết bị chống sét: thiết bị chống sét trực tiếp và thiết bị chống sét lan truyền .
Chống Sét Trực Tiếp
Phương pháp này dùng những thiết bị chống sét để tạo thành một khung sườn bao phủ bên ngoài khu vực cần bảo vệ. Bằng phương pháp này, có thể có 2 loại hệ thống: hệ thống chống sét chủ động (cấp tiến) và hệ thống chống sét thụ động (cổ điển).
Hệ thống chống sét chủ động: Hệ thống chủ động dùng thu lôi phóng trực tiếp một luồng ion về phía đám mây, làm tăng thêm khả năng phóng điện có thể xảy ra trong đám mây.
Kim thu sét được đặt tại một hoặc nhiều điểm nhô cao của một công trình kiến trúc.
Phạm vi bảo vệ của nó được tính toán nằm trong vòng tròn bán kính tương đương với chiều cao của vị trí trí đặt kim so với mặt đất.
Kim thu sét Franklin dùng lý tưởng để bảo vệ những nơi mà có một phần cấu trúc nhô hẳn lên cao trong phạm vi cần bảo vệ.
Hệ thống chống sét thụ động: Là hệ thống không kích động cú sét đánh thủng. Nó không làm tăng thêm khả năng phóng điện có thể xảy ra tại khu vực cần bảo vệ như phương pháp chủ động.
Một trong những hệ thống chống sét thụ động đáng tin cậy nhất được biết dưới tên gọi Faraday Cage,
Một công trình kiến trúc được bao phủ trọn vẹn bởi một mạng lưới gồm những ống kim loại, và dẫn xuống một vùng rộng lớn dưới đất.
Loại hệ thống này được áp dụng tại những nhà máy hoặc building có gía trị lịch sử...
Một loại hệ thống chống sét thụ động khác có tên là overhead line. Nó gồm một hệ thống đường dây "ăng-ten" nối tại các cực của công trình cần bảo vệ và dẫn xuống đất bằng loại dây dẫn thích hợp,
Loại hệ thống chống sét này được dùng để bảo vệ các đường dây diện, các container nhỏ chứa các chất dễ cháy, trạm phân phối điện, hoặc các building nhỏ có nguy cơ bị sét đánh trực tiếp.
Chống Sét Lan Truyền
Những ai có xử dụng các thiết bị dùng điện, hoặc điện thoại, hoặc các hệ thống xử lý dữ liệu, đều phải đối diện với vấn đề rắc rối là làm thế nào để giữ cho những thiết bị này vẫn hoạt động được khi có sấm sét. Sấm sét khiến điện áp tạm thời gia tăng đột ngột. Để chế ngự nó, chúng ta được khuyến cáo dùng loại thiết bị chống sét lan truyền.
_________________
Website: ([You must be
[registered](/register?redirect=%2Ft1259-topic)and [logged in](/login?redirect=%2Ft1259-topic)to see this link.]
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)
Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.
PostReply to see hidden links.
[duyminh](/u2)
- Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 35
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com
[Re: Nguyên lý và thiết bị chống sét](/t1259-topic#2716)
IEC terminology
International standard IEC 60364 distinguishes three families of earthing arrangements, using the two-letter codes TN, TT, and IT.
The first letter indicates the connection between earth and the power-supply equipment (generator or transformer):
T : direct connection of a point with earth (Latin: terra);
I : no point is connected with earth (isolation), except perhaps via a high impedance.
The second letter indicates the connection between earth and the electrical device being supplied:
T : No connection to the earth. Can't be used for domestic purposes.
N : connection to earth via the supply network.
TN networks
In a TN earthing system, one of the points in the generator or transformer is connected with earth, usually the star point in a three-phase system. The body of the electrical device is connected with earth via this earth connection at the transformer.
The conductor that connects the exposed metallic parts of the consumer is called protective earth (PE). The conductor that connects to the star point in a three-phase system, or that carries the return current in a single-phase system, is called neutral (N). Three variants of TN systems are distinguished:
TN−S : PE and N are separate conductors that are connected together only near the power source.
TN−C : A combined PEN conductor fulfills the functions of both a PE and an N conductor. The combined PEN conductor typically occurs between the substation and the entry point into the building, whereas within the building separate PE and N conductors are used. In the UK, this system is also known as protective multiple earthing (PME), because of the practice of connecting the combined neutral-and-earth conductor to real earth at many locations, to reduce the risk of broken neutrals - with a similar system in Australia being designated as multiple earthed neutral (MEN).
TN−C−S : Part of the system uses a combined PEN conductor, which is at some point split up into separate PE and N lines.
TN-S: separate protective earth (PE) and neutral (N) conductors from transformer to consuming device, which are not connected together at any point after the building distribution point. TN-C: combined PE and N conductor all the way from the transformer to the consuming device. TN-C-S earthing system: combined PEN conductor from transformer to building distribution point, but separate PE and N conductors in fixed indoor wiring and flexible power cords.
It is possible to have both TN-S and TN-C-S supplies from the same transformer. For example, the sheaths on some underground cables corrode and stop providing good earth connections, and so homes where "bad earths" are found get converted to TN-C-S.
TT network
In a TT earthing system, the protective earth connection of the consumer is provided by a local connection to earth, independent of any earth connection at the generator.
The big advantage of the TT earthing system is the fact that its clear of high and low frequency noises that come through the neutral wire from various electrical equipment connected to it. This is why TT has always been preferrable for special applications like telecommunication sites that benefit from the interfernce-free earthing. Also, TT does not have the risk of a broken neutral.
In pre-RCD era, the TT earthing system was unattractive for general use because of its worse capability of accepting high currents in case of a live-to-PE short circuit (in comparison with TN systems). But as residual current devices mitigate this disadvantage, the TT earthing system becomes attractive for premises where all AC power circuits are RCD-protected.
IT network
In an IT network, the distribution system has no connection to earth at all, or it has only a high impedance connection. In such systems, an insulation monitoring device is used to monitor the impedance
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** CHỌN SƠ ĐỒ NỐI ĐẤT:
Có 3 loại nối đất :
- Nối đất an toàn : Thiết bị nối đất loại này được nối vào vỏ thiết bị.
- Nối đất làm việc: Thiết bị nối đất loại này được nối vào trung tính của máy biến áp.
- Nối đất chống sét: Thiết bị nối đất loại này được nối vào kim thu sét.
- Nối đất an toàn và nối đất làm việc có thể dùng chung một trang bị nối đất, nối đất chống sét phải xét riêng biệt.
* Chọn sơ đồ nối đất cho nhà máy :
- Do các nguyên tắc và ưu điểm sau: Khi sự cố chạm vỏ, có nghĩa là dòng sự cố ngắn mạch pha chạm đất và CB bảo vệ sẽ tác động. Do đó không cần phải đặt các thiết bị khác(RCD) bảo vệ mà đã có CB làm công việc chính khi có sự cố chạm vỏ.
- Sơ đồ TN-C-S:
Sơ đồ TN - C, TN - S có thể sử dụng chung trong một lưới. Trong sơ đồ TN – C - S, sơ đồ TN - C (4 dây ) không bao giờ sử dụng sau sơ đồ TN - S. Điểm phân dây PE tách khỏi dây PEN thường là điểm đầu của lưới.
TT: thường thấy
IT: ít thấy
TN: thấy nhiều
TNCS: thanh niên cộng sản (Đoàn TNCS)
multiple earthed neutral (MEN)
protective earth (PE)
protective earth (PE) and neutral (N)
TN-S: separate PE and N
TN-C: combined PEN
*** CHỌN DÂY BẢO VỆ THEO TIÊU CHUẨN IEC:
1. Chọn dây nối đất (PE):
- Dây PE cho phép liên kết các vật tự nhiên và các vỏ kim loại không có điện của các thiết bị điện để tạo thành lưới đẳng thế.
- Để chọn kích cở của dây PE ta dựa theo tiêu chuẩn IEC, cho lưới hạ thế. Ở đây ta dùng phương pháp đơn giản để chọn dây PE, phương pháp này có liên quan đến kích cở dây pha với giả sử, sử dụng cùng một vật liệu.
Chọn dây theo tiêu chuẩn IEC
Khi Fpha 16 mm2 (Cu) thì FPE = Fpha
Khi 16 mm2 < Fpha 35 mm2 (Cu) thì FPE = 16 mm2
Khi Fpha > 35mm2 thì FPE 0.5xFpha
International standard IEC 60364 distinguishes three families of earthing arrangements, using the two-letter codes TN, TT, and IT.
The first letter indicates the connection between earth and the power-supply equipment (generator or transformer):
T : direct connection of a point with earth (Latin: terra);
I : no point is connected with earth (isolation), except perhaps via a high impedance.
The second letter indicates the connection between earth and the electrical device being supplied:
T : No connection to the earth. Can't be used for domestic purposes.
N : connection to earth via the supply network.
TN networks
In a TN earthing system, one of the points in the generator or transformer is connected with earth, usually the star point in a three-phase system. The body of the electrical device is connected with earth via this earth connection at the transformer.
The conductor that connects the exposed metallic parts of the consumer is called protective earth (PE). The conductor that connects to the star point in a three-phase system, or that carries the return current in a single-phase system, is called neutral (N). Three variants of TN systems are distinguished:
TN−S : PE and N are separate conductors that are connected together only near the power source.
TN−C : A combined PEN conductor fulfills the functions of both a PE and an N conductor. The combined PEN conductor typically occurs between the substation and the entry point into the building, whereas within the building separate PE and N conductors are used. In the UK, this system is also known as protective multiple earthing (PME), because of the practice of connecting the combined neutral-and-earth conductor to real earth at many locations, to reduce the risk of broken neutrals - with a similar system in Australia being designated as multiple earthed neutral (MEN).
TN−C−S : Part of the system uses a combined PEN conductor, which is at some point split up into separate PE and N lines.
TN-S: separate protective earth (PE) and neutral (N) conductors from transformer to consuming device, which are not connected together at any point after the building distribution point. TN-C: combined PE and N conductor all the way from the transformer to the consuming device. TN-C-S earthing system: combined PEN conductor from transformer to building distribution point, but separate PE and N conductors in fixed indoor wiring and flexible power cords.
It is possible to have both TN-S and TN-C-S supplies from the same transformer. For example, the sheaths on some underground cables corrode and stop providing good earth connections, and so homes where "bad earths" are found get converted to TN-C-S.
TT network
In a TT earthing system, the protective earth connection of the consumer is provided by a local connection to earth, independent of any earth connection at the generator.
The big advantage of the TT earthing system is the fact that its clear of high and low frequency noises that come through the neutral wire from various electrical equipment connected to it. This is why TT has always been preferrable for special applications like telecommunication sites that benefit from the interfernce-free earthing. Also, TT does not have the risk of a broken neutral.
In pre-RCD era, the TT earthing system was unattractive for general use because of its worse capability of accepting high currents in case of a live-to-PE short circuit (in comparison with TN systems). But as residual current devices mitigate this disadvantage, the TT earthing system becomes attractive for premises where all AC power circuits are RCD-protected.
IT network
In an IT network, the distribution system has no connection to earth at all, or it has only a high impedance connection. In such systems, an insulation monitoring device is used to monitor the impedance
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** CHỌN SƠ ĐỒ NỐI ĐẤT:
Có 3 loại nối đất :
- Nối đất an toàn : Thiết bị nối đất loại này được nối vào vỏ thiết bị.
- Nối đất làm việc: Thiết bị nối đất loại này được nối vào trung tính của máy biến áp.
- Nối đất chống sét: Thiết bị nối đất loại này được nối vào kim thu sét.
- Nối đất an toàn và nối đất làm việc có thể dùng chung một trang bị nối đất, nối đất chống sét phải xét riêng biệt.
* Chọn sơ đồ nối đất cho nhà máy :
- Do các nguyên tắc và ưu điểm sau: Khi sự cố chạm vỏ, có nghĩa là dòng sự cố ngắn mạch pha chạm đất và CB bảo vệ sẽ tác động. Do đó không cần phải đặt các thiết bị khác(RCD) bảo vệ mà đã có CB làm công việc chính khi có sự cố chạm vỏ.
- Sơ đồ TN-C-S:
Sơ đồ TN - C, TN - S có thể sử dụng chung trong một lưới. Trong sơ đồ TN – C - S, sơ đồ TN - C (4 dây ) không bao giờ sử dụng sau sơ đồ TN - S. Điểm phân dây PE tách khỏi dây PEN thường là điểm đầu của lưới.
TT: thường thấy
IT: ít thấy
TN: thấy nhiều
TNCS: thanh niên cộng sản (Đoàn TNCS)
multiple earthed neutral (MEN)
protective earth (PE)
protective earth (PE) and neutral (N)
TN-S: separate PE and N
TN-C: combined PEN
*** CHỌN DÂY BẢO VỆ THEO TIÊU CHUẨN IEC:
1. Chọn dây nối đất (PE):
- Dây PE cho phép liên kết các vật tự nhiên và các vỏ kim loại không có điện của các thiết bị điện để tạo thành lưới đẳng thế.
- Để chọn kích cở của dây PE ta dựa theo tiêu chuẩn IEC, cho lưới hạ thế. Ở đây ta dùng phương pháp đơn giản để chọn dây PE, phương pháp này có liên quan đến kích cở dây pha với giả sử, sử dụng cùng một vật liệu.
Chọn dây theo tiêu chuẩn IEC
Khi Fpha 16 mm2 (Cu) thì FPE = Fpha
Khi 16 mm2 < Fpha 35 mm2 (Cu) thì FPE = 16 mm2
Khi Fpha > 35mm2 thì FPE 0.5xFpha
_________________
Website: ([You must be
[registered](/register?redirect=%2Ft1259-topic)and [logged in](/login?redirect=%2Ft1259-topic)to see this link.]
Forum: (http://forum.phamduyminh.com)
(http://diendan.phamduyminh.com)
Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.
PostReply to see hidden links.
[duyminh](/u2)
- Tổng số bài gửi : 2887
Points : 5567
Reputation : 83
Join date : 12/09/2008
Age : 35
Đến từ : http://diendan.phamduyminh.com
[phanquocviet](/u995)
- Tổng số bài gửi : 33
Points : 43
Reputation : 10
Join date : 19/08/2009
[lehongphuc](/u1268)
- Tổng số bài gửi : 121
Points : 177
Reputation : 53
Join date : 29/09/2009
[Re: Nguyên lý và thiết bị chống sét](/t1259-topic#4700)
Rat hay, Thanks,
[vietmaixuan](/u607)
- Tổng số bài gửi : 4
Points : 4
Reputation : 0
Join date : 22/06/2009
**Sponsored content**
-
[Similar topics](javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');) ![ -](http://illiweb.com/fa/empty.gif)
![ -](http://illiweb.com/fa/empty.gif)
»
»
»
»
»
[CẦN BÁN NHÀ NGÕ PHỐ DOÃN KẾ THIỆN - CẦU GIẤY - HÀ NỘI](http://nhadat.forum.st/viewtopic?t=7546&topic_name)
»
[Cho thuê nhà tại Nguyên Khang, Cầu Giấy, HN.25m2 x 3 tầng, giá: 6.5tr/tháng](http://nhadat.forum.st/viewtopic?t=8872&topic_name)
»
[Chung cư xa la CT6 thiết kế 3 phòng ngủ chiết khấu 200tr](http://nhadat.forum.st/viewtopic?t=10826&topic_name)
»
[Bán đất ở giá rẻ, hot nhất Đường Thống Nhất, TX Sông Công, Thái Nguyên](http://nhadat.forum.st/viewtopic?t=2817&topic_name)
»
[Thiết bị chống trộm cho gia đình bạn](http://nhadat.forum.st/viewtopic?t=12401&topic_name)
Trang
**1**trong tổng số **1**trang
Bạn
**Permissions in this forum:** **không có quyền**trả lời bài viết

Cache-Control: post-check=0, pre-check=0

Vary: User-Agent

P3P: CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"


markdown:
**lượt nghe** -Được tổng hợp dựa trên số liệu lượt nghe của người dùng trên cả desktop, mobile và smart TV
Vui lòng chọn cụ thể các mục bên dưới để thông báo cho Zing MP3 biết vấn dề bạn gặp phải đối với bài hát này.
Để thông báo vi phạm bản quyền, vui lòng
[click vào đây](http://mp3.zing.vn/copyright/report) (To file a copyright infringement notification, please [click here](http://mp3.zing.vn/copyright/report))
Bài hát này không tải được vì lý do bản quyền
Trải nghiệm
**chất lượng âm thanh** tương tự nghe CD gốc với tài khoản **Zing MP3 VIP**.
## Bình luận ()

Set-Cookie: SRVND=s2297; path=/

X-Cache: MISS from Cache-2297


markdown:
Liên kết tài khoản Zalo giúp tăng tính bảo mật và dễ dàng quản lý tài sản.
Chào
Zing MP3 vô cùng xin lỗi bạn vì sự cố đăng nhập xảy ra cách đây vài ngày đã ảnh hưởng đến trải nghiệm nghe nhạc của bạn trên website Zing MP3.
Hiện sự cố đã được khắc phục và bạn đã có thể sử dụng Zing MP3 bình thường.
Nhân đây, chúng tôi xin gửi tặng bạn 1 tháng Zing MP3 VIP và chúc bạn một ngày vui vẻ!
Mọi góp ý và thắc mắc, vui lòng liên hệ tại đây!
Kiểm tra thời hạn Zing MP3 VIP tại:
http://mp3.zing.vn/mymusic
Đóng
360p
480p
720p
1080p
128 kbps
320 kbps
Lossless
Facebook
Google Plus
Zing Me
Bạn chắc chắn muốn thực hiện thao tác này?


markdown:
Lọc tìm kiếm
# Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.
Tìm thấy
**55 doanh nghiệp ** trong ngành | Page 1/ 2
1
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
5A Hoàng Văn Thụ, P. An Hội, Q. Ninh Kiều,
**Tp. Cần Thơ **
(0710) 3823456
**Hotline**:
091.7878.567
0913.887.513
0987.76.86.96
![](http://niengiamtrangvang.com/images/ICON-SPONSOR.png)
Đảm bảo chính xác
Nhà phân phối chính hãng các sản phẩm Gas của các hãng uy tín: ELF Gas, Total Gas, Saigon Gas, Vina Gas, PetroVietnam Gas, VT Gas, Saigon Petro Gas, Hồng Mộc Gas, Petrolimex Gas, Petronas Gas, Shell Gas, Thành Tài Gas, v.v..
Chất lượng đảm bảo, tính năng vượt trội & giá thành cạnh tranh!
[+ Chi tiết...](listings_detail.asp?sql_code=693750) [gashuyhoang.bizz.vn](http://niengiamtrangvang.com/ad.asp?url=http://gashuyhoang.bizz.vn)
2
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
08 Lô 23, Đường D35, KDC Việt Sing, P. An Phú, Thuận An,
**Bình Dương **
(0650) 3764864
![](http://niengiamtrangvang.com/images/ICON-SPONSOR.png)
Đảm bảo chính xác
Chuyên bán buôn, bán lẻ Khí đốt hóa lỏng (Gas) của các thương hiệu uy tín tại Bình Dương, như: PetroVietnam, Saigon Petro, Thăng Long Petro, Gas Totel, Valexim, v.v..
__Ưu điểm: __
- Sản phẩm an toàn & chất lượng.
- Tem chống hàng giả của Bộ Công An, phiếu bảo hiểm 2 chiều
- Vỏ bình gas được kiểm định theo định kỳ.
[+ Chi tiết...](listings_detail.asp?sql_code=1187770344) [gashoanganh3.bizz.vn](http://niengiamtrangvang.com/ad.asp?url=http://gashoanganh3.bizz.vn)
3
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
272 Quảng Luận, P. Đa Phúc, Q. Dương Kinh,
**Tp. Hải Phòng **
(031) 3580358, Hotline: 0904 047 338
![](http://niengiamtrangvang.com/images/ICON-SPONSOR.png)
Đảm bảo chính xác
Chuyên kinh doanh các loại khí công nghiệp Oxy, Nitơ, CO2, Argon đóng chai cao áp/ bình hóa lỏng, khí Acetylen, Heli.
[+ Chi tiết...](http://niengiamtrangvang.com/business/listings_detail.asp?sql_code=1187716545) [phutaivn.vn](http://niengiamtrangvang.com/ad.asp?url=http://phutaivn.vn)
4
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
27 Nguyễn Thông, P. 7, Q. 3,
**Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) **
(08) 39307037
![](http://niengiamtrangvang.com/images/ICON-SPONSOR.png)
Đảm bảo chính xác
Một trong những đơn vị làm đầu mối xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, khí đốt của cả nước. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực như: sản xuất, chế biến và kinh doanh Xăng dầu, Gas chai, Gas bồn, mua bán các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ và khí đốt, cho thuê máy móc thiết bị phục vụ ngành dầu khí,.v.v..
[+ Chi tiết...](http://niengiamtrangvang.com/business/listings_detail.asp?sql_code=700440) [www.saigonpetro.com.vn](http://niengiamtrangvang.com/ad.asp?url=http://www.saigonpetro.com.vn)
5
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
Số 1, Nguyễn Văn Quý, P. Phú Thuận, Q. 7,
**Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) **
0909282007
[http://khicongnghiepnamxuanthong.com ](http://niengiamtrangvang.com/ad.asp?url=http://khicongnghiepnamxuanthong.com)
Đã xác minh
6
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
Số 8/27/175 Phương Lưu, Vạn Mỹ, Ngô Quyền,
**Tp. Hải Phòng **
(031) 3652116
Đã xác minh
7
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
Phòng 307, Tòa Nhà Hà Nội Towers, 49 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm,
**Hà Nội **
(04) 39364364
Đã xác minh
8
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
3/13B Khu Phố Thống Nhất, P. Dĩ An, TX. Dĩ An,
**Bình Dương**
47 Phố Thương Mại Rrince Tow, Đường Lê Lai, P, Hòa Phú, Tp mới Bình Dương,
**Bình Dương **
(0650) 2221120
Đã xác minh
9
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
456 Phan Xích Long, P.2 , Q. Phú Nhuận,
**Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) **
(08) 39959590
[ovcontact@originvietnam.com.vn](mailto:ovcontact@originvietnam.com.vn)
Đã xác minh: 17/11/2015
10
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
118 Ngõ 640, Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên,
**Hà Nội **
(04) 38750750
Đã xác minh: 25/1/2014
11
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
190/8 Đường D2, P. 25, Q. Bình Thạnh,
**Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) **
(08) 38992353
Đã xác minh: 28/9/2015
12
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
Lô A3MR + A4M Khu Công Nghiệp Phú Tài, P. Trần Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn,
**Bình Định **
(056) 3741494
Đã xác minh: 10/9/2014
13
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
C3-17 Khu Dân Cư An Phú, Khu Phố 3, P. An Phú, TX. Thuận An,
**Bình Dương **
(0650) 3712153
Đã xác minh: 3/11/2014
14
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
ấp Tân Phước, P. Tân Bình, TX. Dĩ An,
**Bình Dương **
(0650) 3767676
Đã xác minh: 16/3/2013
15
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
Cảng Đồng Nai, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa,
**Đồng Nai **
(061) 3831988
Đã xác minh: 31/10/2013
16
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
Tòa Nhà Petro Vietnam Tower, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 1,
**Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) **
(08) 39100324
[southerngas@southerngas.com.vn](mailto:southerngas@southerngas.com.vn)
Đã xác minh: 2/3/2013
17
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
Khu Phố 5, Đường A5, P. Tân Thuận Đông, Q. 7,
**Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) **
(08) 38720407
Đã xác minh: 27/12/2013
18
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q. 7,
**Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) **
(08) 38721014
[http://ptssaigon.petrolimex.com.vn ](http://niengiamtrangvang.com/ad.asp?url=http://ptssaigon.petrolimex.com.vn)
Đã xác minh: 5/8/2015
19
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
Phòng 606, Tầng6, Tòa Nhà Waseco, 10 Phổ Quang, P. 2, Q. Tân Bình,
**Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) **
(08) 39976821
Đã xác minh: 27/3/2013
20
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
124/1 Ngách 28, P. Thới An, Q. 12,
**Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) **
(08) 35371210
Đã xác minh: năm 2012
21
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
27B Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 6, P. Đa Kao, Q. 1,
**Tp. Hồ Chí Minh**
Lô 1, ấp Thuận Đạo, H. Bến Lức,
**Long An **
(072) 39105987
Đã xác minh: 5/3/2013
22
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
Đã xác minh: 1/3/2013
23
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
Đã xác minh: 27/3/2013
24
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
Đã xác minh: 27/3/2013
25
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
Lô 2.5, 2.6 KCN Trà Nóc, P. Phước Thới, Q. Ô Môn,
**Tp. Cần Thơ **
(0710) 3843064
Đã xác minh: 1/3/2013
26
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
Đã xác minh: 27/3/2013
27
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
40/2 Gò Cát, P. Phú Hữu, Q. 9,
**Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) **
(08) 37316090
Đã xác minh: 27/12/2013
28
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
Tầng 3, Broadway A, 100 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q. 7,
**Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) **
(08) 54135466
Đã xác minh: 28/2/2013
29
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
13B, ấp 1, Tân Hạnh, Biên Hòa,
**Đồng Nai **
(061) 6263212
Đã xác minh: 19/9/2014
30
**Khí Gas, Khí Gas Công Nghiệp - Đóng Bình, Bồn, Trạm Chiết Nạp.**
Đã xác minh: 27/3/2013


markdown:
[Trang chủ](.)
>Thông báo
[Open](javascript:;) [Close](javascript:;) [Nội thất HÒA PHÁT](http://Hoaphat.vn/)
Hỗ trợ Online
Hà Nội
(04)3665 8498
0934 534 777 (24/7)
0917 311 386 (24/7)
0982 168 788 (24/7)
Hồ Chí Minh
0650 6530 887
0902 523 993 (24/7)
Giờ Làm việc:(8h-17h30)
>Thông báo
Hỗ trợ Online
Hà Nội
(04)3665 8498
0934 534 777 (24/7)
0917 311 386 (24/7)
0982 168 788 (24/7)
Hồ Chí Minh
0650 6530 887
0902 523 993 (24/7)
Giờ Làm việc:(8h-17h30)

Set-Cookie: ECS[visit_times]=1; expires=Sun, 23-Jul-2017 02:03:38 GMT; path=/


markdown:
![adv 26x8 xem phim](http://lh3.googleusercontent.com/-kAzzwacd7bs/VJfPC2TAmAI/AAAAAAAAAk4/kSgbuPdRdXg/s684/xemphim1.jpg)
![adv 26x8 xem phim](http://lh3.googleusercontent.com/-kAzzwacd7bs/VJfPC2TAmAI/AAAAAAAAAk4/kSgbuPdRdXg/s684/xemphim1.jpg)
![ ads](http://lh5.googleusercontent.com/-AEaFlCDY7uA/U7fQcotL_0I/AAAAAAAAAhc/4la3Fjn8xhc/s500/girlxinh-01.jpg)
![ ads](http://lh5.googleusercontent.com/-AEaFlCDY7uA/U7fQcotL_0I/AAAAAAAAAhc/4la3Fjn8xhc/s500/girlxinh-01.jpg)
# loan luan me vo chang re
Xem phim
**loan luan me vo chang re**,
phim **loan luan me vo chang re** chất lượng cao,
Download phim **loan luan me vo chang re** HD,
phim **loan luan me vo chang re** DVD zip,
phim **loan luan me vo chang re** vietsub,
xem phim **loan luan me vo chang re** lồng tiếng,
các bộ phim **loan luan me vo chang re** hay nhất và liên tục cập nhật.
[10 phim đáng xem cuối tuần](http://phim.xinh88.com/10-phim-dang-xem-cuoi-tuan.html)
- "Step Up: Revolution" sôi động , " Cuộc chiến hoa hồng" gay cấn, "Wu Dang" hồi hộp, "Lời nói dối định mệnh" hài hước... là những phim thuộc nhiều thể loại đang đợi bạn chọn để thưởng thức vào cuối tuần này.
1. Wu Dang
...
[Sự thật về dâm phụ Phan Kim Liên](http://phim.xinh88.com/su-that-ve-dam-phu-phan-kim-lien.html)
- Từ xưa tới nay, người ta luôn nhắc tới Phan Kim Liên như một “điển hình” cho loại phụ nữ xinh đẹp nhưng dâm loạn và độc ác. Không chỉ ngoại tình với Tây Môn Khánh , Phan Kim Liên còn hợp mưu với họ Tây đầu độc giết chết chồng mình là...


markdown:
Nếu bạn yêu một người nào đó vì họ hoàn hảo, nhưng khi bạn nhận ra người đó cũng có một số khuyết điểm và không giống với những gì bạn tưởng tượng., tình yêu của bạn sẽ phai nhạt dần. Nhưng nếu tình yêu của bạn khiến cho người đó trở nên hoàn hảo, thì dù chuyện gì xảy ra, dù người ấy có bao nhiêu thiếu sót trong mắt người khác, nhưng với bạn, người ấy vẫn hoàn hảo. Sẽ thật khó để bạn ngừng yêu người đó và tình yêu sẽ không bao giờ phai tàn. Tất cả những cảm xúc, không chỉ làm cho bạn vui cười mà còn nghĩ về cuộc sống, tình yêu của chính mình. Và sẽ đặt ra một câu hỏi rằng “ Bạn yêu người ấy vì họ hoàn hảo hay chính tình yêu của bạn làm cho người kia hoàn hảo?”
“Soot Sanae Ha” là câu chuyện về Alin (Anne Thongprasom), một nữ diễn viên 30 tuổi luôn cho rằng mình đang ở đỉnh cao mặc dù nghiệp diễn xuất của cô đang xuống dốc vì sự xuất hiện của những nữ diễn viên trẻ khác.
Bề ngoài Alin tỏ ra là cô gái đoan trang, đúng mực nhưng bên trong cô ấy lại là một đứa trẻ ngang bướng, cứng đầu, kiêu ngạo và không thể nấu ăn. Nhưng khi Lek Anucha (Willy McIntosh) liên lạc với Alin muốn cô trở thành người dẫn cho chương trình truyền hình về nấu ăn mới của anh ta, Alin nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị này và nói dối về khả năng nấu nướng của mình.
Alin thuê Din Pasu (Ken) một đầu bếp chuyên nghiệp nghèo, với một số tiền nhỏ để trở thành người dạy nấu ăn cho cô theo một hợp đồng bí mật. Cô đã có sẵn kế hoạch trong đầu. Cô cảm thấy mình đã chạm đến điểm dừng khi sự nghiệp đang đi xuống và chiếc đồng hồ sinh học cũng đã điểm. Vâng, cô ấy muốn kết hôn, không phải với bất cứ người đàn ông nào mà với người đàn ông hoàn hảo nhất thế giới.
Cô ấy đã có sẵn hình mẫu ở trong đầu. Anh ta phải là người đẹp trai, giàu có, thuộc một dòng họ danh giá, sống trong một ngôi biệt thự nguy nga và dĩ nhiên là phải nổi tiếng, một người để cô có thể tự hào, người làm cho cô trông thật tuyệt, để đám cưới của cô trở thành chủ đề bàn tán trong một thời gian dài. Alin tin rằng người đàn ông hoàn hảo đó là Lek Anucha và nhiệm vụ của cô là chiếm được anh ta!

Cache-Control: max-age=0, no-cache

X-Cache-Status: MISS


markdown:
## mau chu ky dep ten
-
00:33:32
### Chữ ký mẫu
0 lượt xem2012-12-13T04:51:37.000Z
-
00:33:31
### Nghệ thuật: Chữ đẹp
0 lượt xem2011-05-16T06:35:05.000Z
-
00:33:36
### Vẻ đẹp hút hồn của Top 9 người đẹp chuyển giới nổi tiếng nhất Showbiz Việt - Tốp 5 Kỳ Thú
0 lượt xem2016-06-13T12:13:22.000Z
-
00:33:35
### Cô gái viết chữ đẹp như in
0 lượt xem2015-11-20T05:05:56.000Z
-
00:33:32
### Chữ Ký Mẫu
0 lượt xem2012-10-04T10:08:40.000Z
-
00:33:34
### Người Mẫu - Natalie - 2010
0 lượt xem2014-06-02T12:54:40.000Z
-
00:33:36
### Luyện Chữ Đẹp - Viết mẫu chữ đẹp - Thầy Ánh
0 lượt xem2016-04-02T02:23:19.000Z
-
00:33:36
### Vân Sơn in Shanghai - Hậu Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải [FULL]
0 lượt xem2016-02-05T05:04:25.000Z
-
00:33:36
### Cú Đấm Máu 1991 (Lực Vương) Lồng Tiếng Full HD
0 lượt xem2016-01-27T10:22:31.000Z
-
00:33:35
### BÍ MẬT ĐÊM CHỦ NHẬT | TẬP 9 - THU TRANG - FULL HD (23/8/2015)
0 lượt xem2015-08-23T16:06:32.000Z
-
00:33:34
### Triệu Văn Trác, Huỳnh Hiểu Minh, Phạm Băng Băng - Bạch Phát Ma Nữ 2014
0 lượt xem2014-11-01T08:20:16.000Z
-
00:33:35
### Clip ảnh cưới chú lùn Xuân Tiến và người mẫu chân dài 1.78m
0 lượt xem2015-06-01T12:00:00.000Z
-
00:33:35
### Mẫu chữ nổi quảng cáo đẹp nhất 2015
0 lượt xem2015-02-05T04:48:11.000Z
-
00:33:30
### Mẫu Chữ Viết Blog s Luyện Chữ Đẹp
0 lượt xem2010-09-10T03:56:10.000Z
-
00:33:30
### chu ky mau.wmv
0 lượt xem2010-07-08T07:49:37.000Z
-
00:33:36
### [Tóc đẹp] : Hairstyle - Mẫu tóc nữ đẹp nhất 2016
0 lượt xem2016-05-20T02:43:00.000Z
-
00:33:31
### tvc sms chu ky mau 8x98
0 lượt xem2011-02-23T06:38:32.000Z
-
00:33:36
### Phim Sex Yui Hatano Xinh đẹp Không Che
0 lượt xem2016-06-16T14:28:05.000Z
-
00:33:34
### ANH THỢ HỒ và CÔ EM NUÔI (Phim Ngắn)
0 lượt xem2014-07-21T14:58:10.000Z
-
00:33:35
### Tốp 5 Lạ Kỳ: Top 5 Món Ăn Kinh Dị Nhất Thế Giới
0 lượt xem2015-07-04T12:19:29.000Z
-
00:33:36
### Tên thợ đóng sàn và cô chủ nhà xinh đẹp
0 lượt xem2016-05-26T03:48:31.000Z
-
00:33:31
### Chu ky mau
0 lượt xem2011-09-06T09:32:01.000Z
-
00:33:32
### MBOX_ Chu Ky Mau
0 lượt xem2012-01-13T06:56:21.000Z