markdown:
## Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn máy biến áp trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc
- 5/27/2016 8:35:24 AM
Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn máy biến áp trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC**
## ----------------------o0o--------------------
**TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT LỰA CHỌN THIẾT BỊ ** **THỐNG NHẤT TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC**
(Quy định tạm thời)
**Ký mã hiệu: EVN NPC.KT/QĐ.01 Lần ban hành: 01**
### Hà Nội, năm 2016
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|**MỤC LỤC** [QUY ĐỊNH CHUNG................................................................................................................ 1](file:///D:/LAN/BTDA/%C4%91%C4%83ng%20b%C3%A0i/5.16/dang%20bai%202.docx#_TOC_250004)
1.
[Điều kiện của môi trƣờng làm việc............................................................................. 1](file:///D:/LAN/BTDA/%C4%91%C4%83ng%20b%C3%A0i/5.16/dang%20bai%202.docx#_TOC_250003)
2.
[Điều kiện vận hành của hệ thống điện:....................................................................... 1](file:///D:/LAN/BTDA/%C4%91%C4%83ng%20b%C3%A0i/5.16/dang%20bai%202.docx#_TOC_250002)
3.
[Quy định chung khác.................................................................................................. 2](file:///D:/LAN/BTDA/%C4%91%C4%83ng%20b%C3%A0i/5.16/dang%20bai%202.docx#_TOC_250001) [PHẦN 1: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT LỰA CHỌN ](file:///D:/LAN/BTDA/%C4%91%C4%83ng%20b%C3%A0i/5.16/dang%20bai%202.docx#_TOC_250000) [máy biến áp](http://bienapabb.vn/tin-tuc/22/may-bien-ap-phan-phoi.htm) [ LỰC...................... 3](file:///D:/LAN/BTDA/%C4%91%C4%83ng%20b%C3%A0i/5.16/dang%20bai%202.docx#_TOC_250000)
I. CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG................................................................................... 4
Các tiêu chuẩn việt nam hiện hành:.......................................................................... 4
Tiêu chuẩn IEC (International Electrotechnical Commission):................................ 4
II. YÊU CẦU KỸ THUẬT VỚI MBA PHÂN PHỐI...................................................... 6
Yêu cầu chung......................................................................................................... 6
Vỏ máy.................................................................................................................... 6
Lõi từ và cuộn dây.................................................................................................. 7
Dầu máy biến áp:..................................................................................................... 8
Sứ xuyên và ty sứ:................................................................................................... 9
Rơ le hơi, chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt, van xả dầu:..................................... 9
Bộ phân áp và bộ thay đổi cấp điện áp:................................................................. 10
Nhãn mác.............................................................................................................. 10
Quy định về niêm phong....................................................................................... 11
Chứng chỉ chất lƣợng......................................................................................... 11
Thí nghiệm:.......................................................................................................... 12
Dãy công suất định mức...................................................................................... 13
Dãy điện áp định mức......................................................................................... 13
Khả năng chịu quá tải:......................................................................................... 13
Tổ nối dây........................................................................................................... 14
Mức cách điện:.................................................................................................... 14
Mức ồn:............................................................................................................... 15
Độ tăng nhiệt:...................................................................................................... 15
Bảng tiêu chuẩn về tổn hao, dòng điện không tải, điện áp ngắn mạch:.............. 15
Bảng tham chiếu lựa chọn MBA và thiết bị bảo vệ tổng tƣơng ứng phía hạ thế 16 III. YÊU CẦU KỸ THUẬT VỚI MBA 110KV............................................................................ 17
Yêu cầu chung đối với thiết kế và chế tạo máy biến áp 110 kV:......................... 17
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
Vỏ MBA: 17
Lõi thép, mạch từ và các cuộn dây MBA:........................................................... 19
Sứ xuyên cách điện................................................................................................................... 19
Dầu và hệ thống chứa dầu của MBA và bộ điều áp dƣới tải:.................................................. 19
Hệ thống làm mát:.................................................................................................................... 21
Điều chỉnh điện áp:................................................................................................................... 22
Tủ điều khiển và truyền động của bộ OLTC:........................................................................... 23
Thiết bị tự động điều chỉnh điện áp dƣới tải:............................................................................ 24
Biến dòng chân sứ MBA:................................................................................... 24
Tủ điều khiển tại chỗ và từ xa MBA:.................................................................. 24
Nối đất:............................................................................................................... 26
Thiết bị giám sát và bảo vệ.................................................................................. 27
III.14.Đầu cực và kẹp cực đi kèm:............................................................................... 27
Cáp điều khiển và cấp nguồn tự dùng...................................................................................... 28
Nhãn của MBA và các thiết bị MBA:...................................................................................... 28
Mức cách điện:.................................................................................................... 29
Độ ồn: 29
Độ tăng nhiệt:........................................................................................................................... 29
Thử nghiệm Máy biến áp:.................................................................................. 29
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
QUY ĐỊNH CHUNG
[1. Điều kiện của môi trƣờng làm ]việc:
|
|
Nhiệt độ môi trƣờng lớn nhất
|
|
450C
|
|
Nhiệt độ môi trƣờng Nhỏ nhất
|
|
00C
|
|
Nhiệt độ môi trƣờng trung bình năm
|
|
250C
|
|
Khí hậu
|
|
Nhiệt đới, nóng ẩm
|
|
Độ ẩm cực đại
|
|
100%
|
|
Độ ẩm trung bình
|
|
85%
|
|
Độ cao lắp đặt thiết bị
|
|
Đến 1000m
|
|
Vận tốc gió lớn nhất
|
|
160 km/h
[2. Điều kiện vận hành của hệ thống ]điện:
|
|
Điện áp danh định (kV)
|
|
110
|
|
35
|
|
22
|
|
10&6
|
|
Loại hệ thống
|
|
3 pha 3 dây
|
|
3 pha 3 dây
|
|
3 pha 3 dây
|
|
3 pha 3 dây
|
|
Chế độ nối đất trung tinh
|
|
Nối đất trực tiếp
|
|
Cách ly
|
|
Nối đất trực tiếp
|
|
Cách ly
|
|
Điện áp làm việc lớn nhất (kV)
|
|
123
|
|
40,5/38,5
|
|
24
|
|
12&7,2
|
|
Tần số (HZ)
|
|
50
|
|
50
|
|
50
|
|
50
|
|
Chịu dòng ngắn mạch lớn nhất/giây (kA/s)
|
|
31,5/3
|
|
25/3
|
|
25/3
|
|
25/1
|
|
Chịu dòng đóng ngắn mạch (kA)
|
|
80
|
|
63
|
|
63
|
|
63
|
|
Chiều dài dòng rò tối thiểu (mm/kV)
|
|
25
|
|
25
|
|
25
|
|
25
**Ghi chú:**
- Chiều dài dòng rò của cách điện đối với khu vực ô nhiễm nặng, bụi bẩn, hay ở độ cao lắp đặt lớn hơn 1000m có thể tăng chiều dài dòng rò lên mức 31 mm/kV.
- Với các thiết bị lắp đặt ở độ cao trên 1000m (hoặc ở khu vực thƣờng xuyên có nhiệt độ môi trƣờng dƣới 00C)đƣợc thiết kế riêng cho từng khoảng cao độ lắp đặt. Khi
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
đó các tiêu chuẩn về mức cách điện, áp lực vỏ thiết bị, chế độ làm mát, … đƣợc điều chỉnh cho phù hợp.
[3. Quy định chung ]khác:
Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật này đƣợc xây dựng với các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ và cấu hình ở mức cơ bản. Trong quá trình áp dụng, tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể cho phép lựa chọn áp dụng các tiêu chí ở mức cao hơn và/hoặc bổ sung thêm các chức năng, thông số kỹ thuật khác cho phù hợp với yêu cầu thực tế.
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
PHẦN 1: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP LỰC
|
||
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
## I. CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
Trong trƣờng hợp các yêu cầu kỹ thuật không đƣợc đề cập cụ thể trong bộ tài liệu này, thì các sản phẩm máy biến áp (MBA) và các vật tƣ, thiết bị dùng trong chế tạo máy biến áp phải tuân theo các ấn bản mới nhất của các tiêu chuẩn đƣợc thống kê dƣới đây:
## Các tiêu chuẩn việt nam hiện hành:
*TCVN 6306-1:2006 Máy biến áp điện lực. Phần 1: Quy định chung TCVN 6306-2:2006 Máy biến áp điện lực. Phần 2: Độ tăng nhiệt* *TCVN 6306-3:2006 Máy biến áp điện lực. Phần 3: Mức cách điện, thử nghiệm điện môi và khoảng cách cách ly ngoài không khí*
*TCVN 6306-5:2006* *QCVN 07:2009* *Máy biến áp điện lực. Phần 5: Khả năng chịu ngắn mạch Ngưỡng chất thải nguy hại*
*TCVN 8525 : 2010 Máy biến áp phân phối – Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng*
- Qui phạm trang bị điện, ban hành kèm theo QĐ 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện, ban hành kèm theo Thông tƣ số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công thƣơng.
- Quy trình vận hành, sửa chữa MBA ban hành kèm theo quyết định số 623/ĐVN/KTNĐ ngày 23/5/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
## Tiêu chuẩn IEC (International Electrotechnical Commission):
IEC 60071
*Phối hợp cách điện (Insulation co-ordinatio)*
IEC 60076
*Máy biến áp điện lực (Power transformers)*
IEC 60137
*Sứ cách điện điện áp xoay chiều trên 1kV (Bushings for* *AC voltages above 1kV)*
IEC 60296
*Tiêu chuẩn kỹ thuật dầu cách điện mới sử dụng cho máy* *biến áp và thiết bị đóng cắt (Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switch-gear)*
IEC 60354
*Hướng dẫn về mang tải máy biến áp ngâm dầu (Loading* *guide for oil immersed transformers)*
IEC 60437
*Thử nghiệm nhiễu sóng điện từ trên chất cách điện cao* *áp (Radio interference test on high voltage insulators)*
|
||
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
IEC 60502
*Cáp cách điện điện môi đùn ép rắn cho dải điện áp từ* *1kV đến 30kV (Extruded solid dielectric insulated cables for rated voltage from 1 kV up to 30 kV)*
IEC 60551
*Đo lường mức ồn của máy biến áp và cuộn kháng* *(Measurement of transformer and reactor sound level)*
IEC 60815
*Lựa chọn chất cách điện (Choice of insulators under* *pollution)*
IEC 61238
*Quấn và nối cáp đồng (Crimping and gripping* *connection for copper cables)*
IEC 60137
*Sứ xuyên cách điện cho điện áp xoay chiều trên 1000 V* *(Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V)*
ISO 2063
*Lớp phủ bảo vệ của săt và thép chống ăn mòn (Metallic* *coating-protection of iron and steel against corrosion)*
|
||
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
## II. YÊU CẦU KỸ THUẬT VỚI MBA PHÂN PHỐI
Các máy biến áp đƣợc gọi là máy biến áp phân phối dƣới đây là những máy biến áp với cuộn dây sơ cấp có điện áp danh định đến 35 kV. Tiêu chuẩn MBA phân phối này chỉ đề cập đến loại 3 pha ngâm dầu ngoài trời, làm mát tự nhiên (ONAN).
## Yêu cầu chung:
Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thí nghiệm và thiết bị đƣợc cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt sử dụng, trong điều kiện vận hành bình thƣờng cũng nhƣ các trƣờng hợp bất lợi nhất đã đƣợc dự tính và có tuổi thọ tƣơng đƣơng với tuổi thọ chung của máy biến áp (≥25 năm).
Tất cả các thiết kế phải đảm bảo sao cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dƣỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trƣờng.
Trong điều kiện khí hậu và đặc điểm vận hành của lƣới điện miền Bắc Việt Nam, khuyến khích lựa chọn MBA kiểu hở có bình dầu phụ.
Các MBA khô, MBA chuyên dùng và MBA đƣợc lắp đặt trong các môi trƣờng đặc biệt không đề cập trong tiêu chuẩn này.
## Vỏ máy:
Vỏ máy biên áp phải đƣợc thiết kế sao cho MBA thành phẩm có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hƣ hỏng hay rò dầu.
Vỏ máy biến áp và nắp trên phải đƣợc thiết kế sao cho không bị đọng nƣớc ở các hốc, khe, rãnh. Mặt MBA đƣợc bố trí cốc chìm (có nắp đậy) để lắp thiết bị đo nhiệt độ lớp dầu trên.
Thùng máy phải chịu đƣợc áp lực tối thiểu là 0,5 at và đƣợc bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA <1600KVA) hoặc rơ le áp lực (với MBA ≥1600kVA có máy cắt phía sơ cấp).
Với các máy biến áp lớn có thể chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển.
Mỗi MBA phải có ít nhất 2 móc nâng hạ. Đƣờng kính tối thiểu của lỗ hoặc chiều rộng của móc nâng là 25mm.
Mỗi máy biến áp phải có ít nhất 2 điểm tiếp địa đƣợc bố trí ở phần dƣới của thân máy về 2 phía đối diện, có thể đễ dàng tiếp cận để kiếm tra bảo trì mà không cần cắt điện. Tiếp địa phải đƣợc bắt bằng bu lông có ren không nhỏ hơn M12.
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
Bình dầu phụ hoặc cơ cấu chứa dầu dãn nở đƣợc nối thông với thùng máy biến áp. Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C dung tích thùng dầu phụ và cơ cấu dãn nở phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không đƣợc tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tƣơng đƣơng đầusứ xuyên trung áp.
Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có khả năng tự giãn nở để trong dảỉ nhiệt độ làm việc, thử nghiệm (5°C đến 105°C) hoặc bị tác động bởi các thao tác bình thƣờng (bốc dỡ, vận chuyển …), mức dầu trong máy (đƣợc kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép. Nắp máy bố trí ống bổ sung dầu có độ cao sao cho dầu phải điền đầy đƣợc vào sứ trung áp của máy biến áp (có thể bố trí chung với ống chỉ thị mức dầu). Độ ngập trong dầu của ruột máy phải đảm bảo ≥10cm đối với MBA có cuộn 35kV và ≥8cm đối với MBA thấp hơn (tính từ điểm cao nhất mang điện của khóa chuyển mạch). Trong mọi trƣờng hợp và trong quá trình sử dụng, MBA kiểu kín phải luôn đảm bảo mức dầu điền đầy trong sứ trung áp của MBA. Trƣớc và sau khi thử nghiệm độ tăng nhiệt MBA cũng nhƣ các thử nghiệm khác, khi quy về cùng nhiệt độ, nếu mức dầu của MBA thay đổi thì vỏ MBA kiểu kín này đƣợc coi là không đạt yêu cầu.
Xử lý bề mặt: thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải đƣợc bảo vệ chống rỉ, chốngăn mòn bằng công nghệ sơn tĩnh điện hoặc mạ kẽm nhúng nóng, độ dày tối thiểu lớp phủ là 80mm.
Màu của sơn bên ngoài của thùng chứa phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng nhƣ tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu sáng).
Các gioăng của MBA phải là loại chịu dầu, chịu sự tác động của môi trƣờng ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng nhƣ sau:
- Độ trƣơng nở trong dầu biến thế của gioăng sau 96 giờ ở 800C không quá 02%
(thử nghiệm theo TCVN 2752).
- Độ giãn dài khi kéo đứt ≥350% (thử nghiệm theo TCVN 1754)
- Hệ số lão hóa trong dầu biến thế và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tƣơng ứng ≥85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229).
## Lõi từ và cuộn dây:
Lõi từ: đƣợc chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (Thép silic cán nguội cắt chéo 45O, thép vô định hình). Các lá thép đƣợc phủ cách điện 2 mặt, không có ba via.
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
Cuộn dây: Các cuộn dây máy biến áp phải đƣợc chế tạo bằng vật liệu đồng kỹ thuật điện, có độ tinh khiết cao (Hàm lƣợng Cu >99,9%). Phía hạ thế ƣu tiên sử dụng MBA công nghệ quấn đồng lá.
Lõi từ và cuộn dây phải đƣợc bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây cũng phải đƣợc thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.
Các vật liệu cách điện trong ruột MBA là loại vật liệu cách điện chịu dầu, không bị lão hóa ở nhiệt độ thƣờng xuyên 105OC, đảm bảo cho máy có thể vận hành ổn định với tuổi thọ 25 đến 30 năm trong điều kiện làm việc bình thƣờng.
## Dầu máy biến áp:
Dầu MBA là loại dầu có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC- 60296, không chứa phụ gia PCB (Poly Chlorinated Biphenyl).
## Bảng đặc tính kỹ thuật dầu cách điện MBA có chất phụ gia kháng oxy hóa
(Áp dụng cho dầu MBA mới)
|
||
||
||
|
|
||
|
Tiêu chuẩn áp dụng
|
||
|
IEC 60296
|
||
|
Độ nhớt, ở 40OC
|
|
mm2
|
|
≤ 9,2
|
||
|
Quan sát bên ngoài
|
||
|
Trong, sáng không có nƣớc và tạp chất.
|
||
|
Điểm chớp cháy
+ Cốc hở
+ Cốc kín
|
|
OC OC
|
|
≥ 148
≥ 144
|
||
|
Hàm lƣợng nƣớc
|
|
Ppm
|
|
≤ 30
|
||
|
Điện thế đánh thủng
+ Trƣớc khi lọc sấy:
+ Sau khi lọc sấy:
|
|
kV kV
|
|
≥ 35
≥ 70
|
||
|
Trị số trung hòa (độ acid)
|
|
mgKOH/g
|
|
≤ 0,01
|
||
|
Tỷ trọng
|
|
Kg/dm3
|
|
≤ 0,9
|
||
|
Hàm lƣợng phụ gia chống oxy hóa
|
|
% W
|
|
≤ 0,4
|
||
|
Ăn mòn Sulfur
|
||
|
Không
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
|
||
||
||
|
|
||
|
PCBs
|
||
|
Không (*)
### (*): Giới hạn phát hiện chất PCB của dầu thiết bị cho phép là ≤ 5ppm
Ngoài ra có thể sử dụng các loại dầu cách điện có nguồn gốc thực vật, dầu có khả năng chịu nhiệt cao, có độ bền chống oxy hóa, dễ tự phân hủy…, đạt yêu cầu các quy định về môi trƣờng.
## Sứ xuyên và ty sứ:
- Sứ xuyên phải chịu đƣợc dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải đƣợc thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp (khô/ƣớt) và thử xung sét theo mức cách điện ở bảng IV.16 dƣới đây.
- Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý phía trên mặt MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.
- Chiều dài đƣờng rò ≥25mm/kV (Đối với khu vực môi trƣờng ô nhiễm nặng yêu cầu ≥31mm/kV). Khoảng cách các sứ lựa chọn theo IEC 60076.
- Sứ xuyên hạ thế phải có tán cắt nƣớc mƣa.
- Sứ xuyên trung thế có bố trí các cặp mỏ phóng, song song với sứ trung thế. Mỏ phóng bằng thép mạ kẽm, có thể điều chỉnh hoặc tháo lắp dễ dàng
- Ty sứ bằng đồng, có ren. Mỗi ty phía trung thế có 2 đai ốc và vòng đệm bằng đồng để hãm thanh cái trung thế. Ty sứ phía hạ thế phải có đầu nối trung gian để bắt đầu cốt cáp mặt máy, tiết diện tiếp xúc đảm bảo mật độ dòng điện <1A/mm2. Thống nhất các cỡ ty sứ hạ thế nhƣ sau:
+ MBA công suất đến 180kVA: M12
+ từ 250 ÷ 400kVA: M20
+ từ 560 ÷ 800kVA: M30
+ từ 1000 ÷ 1600kVA: M42
+ MBA 2000kVA: M48
+ MBA 2500kVA: 2xM42
## Rơ le hơi, chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt, van xả dầu:
Trên các máy biến áp phải có chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tƣơng ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 1050C và 00C.
Các máy biến áp có công suất ≥1600 kVA có bình dầu phụ và có máy cắt phía trung thế phải đƣợc trang bị rơ le hơi. Rơ le hơi đƣợc bố trí trên đƣờng ống nối giữa thùng máy với bình dầu phụ. Rơ le hơi và bình dầu phụ đƣợc thiết kế có thể tháo rời đƣợc khi vận chuyển. Rơ le hơi đƣợc bố trí thuận tiện cho quan sát việc có hơi trong rơ le và dễ dàng xả khí trong rơ le mà không phải cắt điện. Rơ le hơi phải có 2 cặp tiếp điểm báo tín hiệu hơi nhẹ và 2 cặp tiếp điểm tác động theo dòng dầu; có nút xả khí và nút thử bằng tay.
Tất cả các MBA phân phối phải có đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên. Đồng hồ nhiệt độ dầu phải đƣợc bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số, có cơ cấu lƣu giá trị đỉnh, cấp chính xác 1. Với MBA công suất ≥1600 kVA đồng hồ nhiệt độ phải là loại có ≥2 cặp tiếp điểm để cài đặt cảnh báo và cắt máy cắt khi nhiệt độ quá mức cho phép.
Máy phải đƣợc trang bị rốn xả dầu đáy và van lấy mẫu dầu.
## Bộ phân áp và bộ thay đổi cấp điện áp:
Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện ±2x2,5%.
Với MBA phía sơ cấp có 2 cấp điện áp thì tỉ lệ 2,5% mỗi nấc điều chỉnh nói trên sẽ áp dụng cho cuộn dây có điện áp thấp hơn. Trƣờng hợp này có thêm bộ chuyển mạchđiều chỉnh cấp điện áp không điện.
Các bộ điều chỉnh này đƣợc bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hƣởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hƣớng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong lý lịch kèm theo.
Các bộ khóa chuyển mạch phải có thông số dòngđịnh mức ≥1,3 lần và phải chịuđƣợc thử nghiệm ngắn hạn ≥2,5 lần Iđm sơ cấp MBA.
## Nhãn mác:
Các nhãn mác của máy, ký hiệu pha, chỉ thị nấc … phải đƣợc làm bằng vật liệu chịu đƣợc mƣa nắng, chống ăn mòn và không bị biến dạng dƣới các điều kiện tác động tại vị trí lắp đặt. Các thông tin in trên mác là vĩnh cửu, dễ đọc, không tẩy xóa đƣợc. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy đƣợc bắt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát.
Nội dung tối thiểu phải có trên nhãn máy:
- Kiểu loại MBA
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
- Tên nhà sản xuất
- Số chế tạo (Serial number).
- Năm sản xuất
- Số pha
- Công suất định mức
- Tần số định mức
- Điện áp, dòng điện định mức các cuộn dây, tƣơng ứng các nấc phân áp.
- Mức cách điện của các cuộn dây:
- Tổ nối dây
- Tổng trở ngắn mạch
- Kiểu làm mát
- Nhiệt độ môi trƣờng
- Hƣớng dẫn điều chỉnh điện áp (Có thể bằng các biểu tƣợng, ký hiệu ngắn gọn, dễ hiểu; bố trí trên nhãn chính của máy hoặc nhãn riêng ngay tại núm điều chỉnh)
- Tổng trọng lƣợng máy, trọng lƣợng dầu
- Loại dầu không chứa PCB (Non PCBs)
## Quy định về niêm phong:
- Hai trong số các bu lông mặt bích MBA đƣợc chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bu lông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở đƣợc máy mà không phá niêm phong.
- Mỗi MBA có 1 số chế tạo riêng, không trùng lặp. Nhãn chính của máy phải có lỗ
≥F2 để kẹp chì niêm phong nhãn máy với thùng vỏ máy. Trƣờng hợp khác nhà sản xuất có thể dập số chế tạo trực tiếp lên phần cố định, dễ nhìn của nắp máy.
- Chì niêm phong sẽ do đơn vị chịu trách nhiệm về thí nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong.
## Chứng chỉ chất lƣợng:
Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lƣợng (ISO-9001 hoặc tƣơng đƣơng) đƣợc áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp.
Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xƣởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm đƣợc kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lƣợng Nhà nƣớc.
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
Ngoài ra nhà sản xuất cũng phải tuân thủ các quy định của Nhà nƣớc về tiết kiệm năng lƣợng, an toàn cháy nổ, môi trƣờng, sở hữu trí tuệ, nhãn mác, …
## Thí nghiệm:
Các thử nghiệm đƣợc thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam và IEC tƣơng ứng phù hợp với các thông số đƣợc mô tả trong các thông số kỹ thuật chi tiết. Các thí nghiệm đƣợc chia thành các loại sau:
## a. Các hạng mục thí nghiệm thông lệ, xuất xƣởng:
- Đo điện trở một chiều các cuộn dây .
- Thí nghiệm các đặc tính cách điện của dầu MBA.
- Đo điện trở cách điện R60/R15 và tỉ số hấp thụ R60/R15.
- Đo tỷ số biến áp và tổ đấu dây.
- Thí nghiệm không tải, đo hao tổn không tải.
- Thí nghiệm ngắn mạch, đo hao tổn ngắn mạch.
- Thí nghiệm cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng tần số cao.
- Thí nghiệm dầu cách điện.
- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp 50 Hz.
## b. Các hạng mục thí nghiệm điển hình:
- Thử nghiệm tăng nhiệt độ: thử nghiệm này sẽ đƣợc thực hiện trên nấc điều chỉnh điện áp có tổn thất lớn nhất.
- Thử nghiệm xung điện áp (xung sét).
- Đo độ ồn.
- Đo trở kháng thứ tự không (khi có yêu cầu).
- Đo sóng hài trong dòng điện không tải (khi có yêu cầu).
## c. Sai số thí nghiệm:
- Tổn hao không tải và ngắn mạch: Theo bảng thông số kỹ thuật Mục 19.
- Các hạng mục thử nghiệm khácáp dụng sai số theo các tiêu chuẩn về thử nghiệm hiện hành.
Khi thí nghiệm các hạng mục: Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp 50 Hz, thí nghiệm xung sét đối với cuộn dây 2 cấp điện áp thì giá trị điện áp thí nghiệm đƣợc chọn theo cấp điện áp cao nhất.
## d. Kiểm tra các thông số cơ bản:
Tất cả các MBA phân phối trƣớc khi đƣa vào vận hành trên lƣới điện đều phải đƣợc kiểm tra thử nghiệm theo quy trình – quy phạm hiện hành. Ngoài ra 100% các
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
MBA phân phối phải đƣợc kiểm tra các giá trị về tổn hao không tải và tổn hao ngắn mạch đạt yêu cầu kỹ thuật quy định.
## Dãy công suất định mức:
Dãy công suất định mứctheo IEC 60076. Tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả cho công tác quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối nên chọn công suấttheo dãy sau: 75, 100, 160, 250, 400, 560, 750, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 kVA.
## Dãy điện áp định mức:
Các MBA phân phối trên địa bàn NPC áp dụng dãy điện áp định mức sau:
- Đối với MBA phụ tải phân phối trên lƣới điện các tỉnh: Phía sơ cấp lựa chọn dãy điện áp: 35kV, 22kV, 10kV, 6kV Phía thứ cấp: 0,4kV
- Đối với MBA tự dùng tại đầu nguồn (trạm 110kV trở lên, trạm trung gian): Phía sơ cấp lựa chọn dãy điện áp: 38,5kV; 23kV; 11kV; 6,6kV
Phía thứ cấp: 0,4kV
- Yêu cầu chung: Nhằm ngăn ngừa nguy cơ sự cố, hạn chế lựa chọn loại máy có 2 cấp điện áp phía sơ cấp và không chọn máy có 3 cấp điện áp sơ cấp trở lên. Với lƣới điện 6-10kV bắt buộc chọn MBA có thêm cấp điện áp theo định hƣớng tƣơng lai, theo quy hoạch đƣợc duyệt (22kV hoặc 35kV).Đối với lƣới điện đang vận hành ởcấp điện áp 35kV hoặc 22kV mà không có quy hoạch khác thìchỉ chọn MBA có 1 cấpđiệnáp tƣơng ứng.
## Khả năng chịu quá tải:
-Máy biến áp lực phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thƣờng, thời gian và mức độ quá tải cho phép nhƣ sau:
|
|
Bội số quá tải theo định mức
|
|
Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trƣớc khi quá tải, 0C
|
|
13,5
|
|
18
|
|
22,5
|
|
27
|
|
31,5
|
|
36
|
|
1,05
|
|
Lâu dài
|
|
1,10
|
|
3-50
|
|
3-25
|
|
2-50
|
|
2-10
|
|
1-25
|
|
1-10
|
|
1,15
|
|
2-50
|
|
2-25
|
|
1-50
|
|
1-20
|
|
0-35
|
|
-
|
|
1,20
|
|
2-05
|
|
1-40
|
|
1-15
|
|
0-45
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
|
|
Bội số quá tải theo định mức
|
|
Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trƣớc khi quá tải, 0C
|
|
13,5
|
|
18
|
|
22,5
|
|
27
|
|
31,5
|
|
36
|
|
1,25
|
|
1-35
|
|
1-15
|
|
0-50
|
|
0-25
|
|
-
|
|
-
|
|
1,30
|
|
1-10
|
|
0-50
|
|
0-30
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
1,35
|
|
0-55
|
|
0-35
|
|
0-15
|
||
||
|
|
|
1,40
|
|
0-40
|
|
0-25
|
||
||
||
|
|
|
1,45
|
|
0-25
|
|
0-10
|
||
||
||
|
|
|
1,50
|
|
0-15
|
||
||
||
||
|
- Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau:
|
|
Quá tải theo dòng điện, %
|
|
30
|
|
45
|
|
60
|
|
75
|
|
100
|
|
Thời gian quá tải, phút
|
|
120
|
|
80
|
|
45
|
|
20
|
|
10
Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40% với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp.
## Tổ nối dây:
Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối điện áp thứ cấp 0,4kV lựa chọn 2 loại tổ nối dây sau: Y/yn-12 hoặc D/yn-11. Trong đó:
- Cuộn sơ cấp điện áp 35kV đấu sao
- Cuộn sơ cấp điện áp 22kV và 10kV đấu tam giác.
(Với MBA trung gian 35/22kV thì tổ đấu dây là D/Yn-11, MBA 35/10(6)kV thì tổ đấu dây là Y/D-11).
## Mức cách điện:
MBA phân phối phải đƣợc thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây: (theo Quy phạm trang bị điện, phần III, Trang bị phân phối và trạm biến áp)
|
|
Điện áp định mức
|
|
Mức thử điện áp tần số công nghiệp (giá trị hiệu dụng)
|
|
Điện áp thí nghiệm xung sét (1,2/50ms - giá trị đỉnh)
|
|
35 (38,5) kV
|
|
75 (80) kV
|
|
180 (190) kV
|
|
22 (23) kV
|
|
50 kV
|
|
125 kV
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
|
|
10kV
|
|
28 kV
|
|
75 kV
|
|
6kV
|
|
20 kV
|
|
60 kV
|
|
0,4kV
|
|
3kV
|
|
## Mức ồn:
Mức ồn tối đa cho phép là 52 dB (đo theo tiêu chuẩn IEC 60551)
## Độ tăng nhiệt:
Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tƣơng ứng không quá 50/55OC
## Bảng tiêu chuẩn về tổn hao, dòng điện không tải, điện áp ngắn mạch:
|
||
||
||
||
|
|
||
||
||
||
|
|
|
50
|
|
120
|
|
715
|
|
2
|
|
4÷6
|
|
75
|
|
165
|
|
985
|
|
2
|
|
4÷6
|
|
100
|
|
205
|
|
1.250
|
|
2
|
|
4÷6
|
|
160
|
|
280
|
|
1.940
|
|
2
|
|
4÷6
|
|
180
|
|
295
|
|
2.090
|
|
2
|
|
4÷6
|
|
250
|
|
340
|
|
2.600
|
|
2
|
|
4÷6
|
|
320
|
|
385
|
|
3.170
|
|
2
|
|
4÷6
|
|
400
|
|
433
|
|
3.820
|
|
2
|
|
4÷6
|
|
560
|
|
580
|
|
4.810
|
|
2
|
|
4÷6
|
|
630
|
|
780
|
|
5.570
|
|
2
|
|
4÷6
|
|
750
|
|
845
|
|
6.540
|
|
1,5
|
|
4÷6
|
|
1000
|
|
980
|
|
8.550
|
|
1,5
|
|
4÷6
|
|
1250
|
|
1.115
|
|
10.690
|
|
1
|
|
4÷6
|
|
1600
|
|
1.305
|
|
13.680
|
|
1
|
|
4÷6
|
|
2000
|
|
1.500
|
|
17.100
|
|
1
|
|
5÷7
|
|
2500
|
|
1.850
|
|
21.000
|
|
1
|
|
5÷7
|
||
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|__Ghi chú__:
- Giá trị tổn hao ở bảng trên áp dụng theo Quyết định số 1011/QĐ-EVN
*NPC*
- Các MBA công suất khác áp dụng phƣơng pháp nội suy tuyến tính
- Chỉ cho phép Po vƣợt đến 5% hoặc Pk vƣợt đến 3% so với giá trị nêu trong bảng trên, với điều kiện giá trị hiệu suất E50% không giảm đi (Công thức tính hiệu suất E50% theo TCVN 8525:2010).
## Bảng tham chiếu lựa chọn MBA và thiết bị bảo vệ tổng tƣơng ứng phía hạ thế
|
|
STT
|
|
Dãy CS định mức (kVA)
|
|
Iđm phía 0,4kV
|
|
Thiết bị bảo vệ tổng
|
|
Khả năng cắt ngắn mạch tối thiểu Icu (kA)
|
|
Kiểu loại
|
|
Iđm
|
|
1
|
|
75
|
|
108
|
|
Aptomat 3 cực (MCCB) có dải điều chỉnh
|
|
125
|
|
36
|
|
2
|
|
100
|
|
145
|
|
160
|
|
36
|
|
3
|
|
160
|
|
231
|
|
250
|
|
36
|
|
4
|
|
250
|
|
361
|
|
400
|
|
50
|
|
5
|
|
400
|
|
578
|
|
600
|
|
50
|
|
6
|
|
560
|
|
809
|
|
1000
|
|
65
|
|
7
|
|
750
|
|
1084
|
|
1250
|
|
65
|
|
8
|
|
1000
|
|
1445
|
|
1600
|
|
65
|
|
9
|
|
1250
|
|
1806
|
|
Máy cắt (ACB) có bảo vệ 50/51 điều chỉnh đƣợc
|
|
2000
|
|
65
|
|
10
|
|
1500
|
|
2168
|
|
2500
|
|
65
|
|
11
|
|
2000
|
|
2890
|
|
3200
|
|
65
|
|
12
|
|
2500
|
|
3613
|
|
4000
|
|
65
|
||
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|**III. ** **YÊU CẦU KỸ THUẬT VỚI MBA 110KV**
Máy biến áp 110 kV đƣợc đề cập dƣới đây là máy biến áp có cuộn sơ cấp đƣợc đấu vào lƣới điện 110kV, dùng để cấp điện cho lƣới điện trung thế. Vị trí lắp đặt ngoài trời với độ cao không quá 1000 m so với mực nƣớc biển.
## Yêu cầu chung đối với thiết kế và chế tạo máy biến áp 110 kV:
Trong việc thiết kế, chế tạo, kích thƣớc và vật liệu của tất cả các bộ phận MBA phải đảm bảo rằng chúng sẽ không bị tổn hại dƣới những điều kiện bất lợi nhất đã đƣợc dự tính và cũng không dẫn đến độ lệch hay độ rung động mà có thể gây ảnh hƣởng xấu đến hoạt động của thiết bị. Cơ tính của thiết bị đƣợc chế tạo để tránh bị hƣ hại do bụi bẩn và ăn mòn, rỉ trong điều kiện nhiệt đới nóng ẩm.
Tất cả các thiết kế phải đảm bảo sao cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dƣỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu nguy cơ cháy và thiệt hại do cháy; ngăn chặn côn trùng và bụi bẩn xâm nhập vào phần mang điện và bộ phận truyền động, mạch nhị thứ. Các vật liệu và thiết bị có khả năng làm việc liên tục với yêu cầu kiểm tra và bảo dƣỡng nhỏ nhất trong điều kiện làm việc ở khí hậu nhiệt đới.
Tuổi thọ các thiết bị và vật liệu chính để chế tạo máy biến áp và thiết kế kết cấu máy phải đảm bảo cho máy có tuổi thọ trên 25 năm trong điều kiện làm việc bình thƣờng.
Ƣu tiên chọn MBA có đủ 3 cấp điện áp cơ bản: 110/35/22kV. Trƣờng hợp MBA chỉ có 2 cấp 110/22kV (Tổ đấu dây khi đó là Yn/Yn-12) thì bắt buộc MBA phải có cuộn cân bằng với công suất tƣơng ứng tối thiểu 30% công suất MBA.
Tất cả các thiết bị kiểm soát, đo lƣờng, điều khiển và bảo vệ máy biến áp ngoài các chức năng riêng phải có bộ chuyển đổi tín hiệu từ tín hiệu trạng thái, tín hiệu dạng tƣơng tự sang tín hiệu số (dạng tín hiệu điện 0-10V, 4-20mA,...) để hiển thị thông qua rơ le F90, BCUs và các rơ le bảo vệ máy biến áp trong tủ điều khiển bảo vệ MBA, kết nối với hệ thống máy tính điều khiển trạm và phục vụ kết nối SCADA. Chuẩn kết nối phải phù hợp với chuẩn chung của Quốc tế và các quy định mới nhất của EVN.
## Vỏ
: [máy biến áp](http://bienapabb.vn/tin-tuc/22/may-bien-ap-phan-phoi.htm) [máy biến áp](http://bienapabb.vn/tin-tuc/22/may-bien-ap-phan-phoi.htm)
- Vỏ bằng thép, cấu trúc hàn đƣờng viền hoặc bắt bulông bên dƣới thân vỏ, phần nắp đƣợc thiết kế, chế tạo giảm thiểu khả năng rò rỉ dầu, có khả năng chịu đựng mà không rò rỉ hoặc biến dạng với áp lực bên trong: 1kg/cm2 hoặc độ chân không: 760mmHg.
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
- Kết cấu của vỏ máy biến áp và đặc biệt là phần đế máy phải chịu đƣợc lâu dài trọng lƣợng toàn bộ máy. Khi nâng hạ toàn bộ máy không bị biến dạng hay rò rỉ dầu. Có thể di chuyển máy thủ công bằng các phƣơng tiện thô sơ trên mặt đƣờng gồ ghề, không bằng phẳng, mà không bị biến dạng.
- Có khả năng xử lý chân không tại hiện trƣờng (kể cả phụ kiện).
- Có các cửa thăm để kiểm tra, xử lý thiết bị bên trong MBA.
- Vỏ MBA và nắp trên phải đƣợc thiết kế sao cho không bị đọng nƣớc ở các hốc, rãnh
- Có thang leo để kiểm tra, bảo dƣỡng MBA. Thang đƣợc bố trí khu vực dƣới thùng dầu phụ của máy biến áp để có thể tiếp cận rơ le hơi mà không phải cắt điện máy biến áp.
- Có giá đỡ thanh cái, chống sét đầu cực và cáp phía trung thế. Giá đỡ đƣợc bắt vào thân máy và có thể tháo rời khi vận chuyển.
- Mỗi MBA phải có ít nhất 4 móc nâng hạ đảm bảo nâng đƣợc an toàn khối lƣợng toàn bộ máy. Vị trí các móc đảm bảo rằng các sợi cáp/xích cẩu không tác động gây hƣ hỏng các chi tiết khác của máy.
- Trên thân máy biến áp phải đánh dấu điểm trọng tâm của máy.
- Trên thân máy bố trí các giá đỡ dây cáp nhị thứ, cáp tín hiệu và phải cách vỏ chính của máy tối thiểu là 7cm.
- Các gioăng của MBA phải là loại chịu dầu, chịu sự tác động của môi trƣờng ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng nhƣ sau:
+ Độ trƣơng nở trong dầu biến thế của gioăng sau 96 giờ ở 800C không quá
02% (thử nghiệm theo TCVN 2752).
+ Độ giãn dài khi kéo đứt ≥350% (thử nghiệm theo TCVN 1754)
+ Hệ số lão hóa trong dầu biến thế và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tƣơng ứng ≥85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229).
- Trên thân MBA phải có trang bị:
· Van xử lý dầu (trên và dƣới)
· Van lấy mẫu dầu (giữa và dƣới), phải trang bị riêng với van xả dầu và có thể lấy mẫu dầu từ mặt đất
· Van tháo dầu thân MBA và nút tháo dầu cặn
· Các van rút chân không, van cánh bƣớm bộ tản nhiệt…
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
Các van phải đƣợc bố trí dễ thao tác, có biện pháp che kín, tránh ẩm các đầu van, đƣờng ống nối tháo dầu, khí.
- Xử lý bề mặt: Vỏ máy biến áp và các chi tiết sắt thép khác phải đƣợc bảo vệ chống gỉ bằng sơn chuyên dùng ngoài trời, chịu dầu (hoặc mạ kẽm nhúng nóng), độ dày lớp phủ tối thiểu là 80µm. Mầu sơn phải sáng để tránh hấp thụ ánh nắng mặt trời. Trƣớc khi sơn phủ, vỏ MBA phải đƣợc xử lý làm sạch bề mặt bằng các phƣơng pháp công nghiệp (Phun cát, phun bi, nhúng hóa chất, ...)
## Lõi thép, mạch từ và các cuộn dây MBA:
- Lõi từ: Đƣợc chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (Thép silic cán nguội cắt chéo 45O, thép vô định hình). Các lá thép đƣợc phủ cách điện 2 mặt, không có ba via.
- Cuộn dây: Các cuộn dây máy biến áp phải đƣợc chế tạo bằng vật liệu đồng kỹ thuật điện, có độ tinh khiết cao (Hàm lƣợng Cu ≥99,97%).
- Lõi từ và cuôn dây phải đƣợc bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ.
## Sứ xuyên cách điện
- Sứ xuyên phải chịu đƣợc dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau.
- Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý phía trên mặt MBA, cùng cấp điện áp phải gần nhau. Trƣờng hợp không bố trí trên mặt máy thì phải đảm bảo độ cao an toàn theo quy phạm hiện hành.
- Chiều dài đƣờng rò ≥25mm/kV (Tính với giá trị điện áp max; đối với khu vực môi trƣờng ô nhiễm nặng, yêu cầu ≥31mm/kV). Khoảng cách pha – pha, pha - đất theo quy phạm Trang bị điện.
- Đối với sứ xuyên 115kV và trung tính phía 115kV cách điện gốm, phải có vị trí đo tangd, đo phóng điện cục bộ và có chỉ thị mức dầu của từng sứ.
- Mặt bích các sứ sử dụng gioăng âm trong rãnh. Sử dụng các loại gioăng chịu dầu và nhiệt độ.
## Dầu và hệ thống chứa dầu của MBA và bộ điều áp dƣới tải:
**a. ** **Dầu của MBA và bộ điều áp dƣới tải:**
|
||
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
- Dầu MBA và bộ đổi nấc dƣới tải phải cùng chung 01 loại dầu có chất phụ gia chống ôxy hóa.
- Dầu cách điện không chứa PCB, phải phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật sau:
|
||
||
||
|
|
|
1
|
|
Nhà sản xuất/Nƣớc SX
|
||
|
Nêu cụ thể
|
|
2
|
|
Loại dầu
|
||
|
Phải là một trong các loại: Castrol, Caltex, Shell, Nynas, BP hoặc tƣơng đƣơng
|
|
3
|
|
Tiêu chuẩn áp dụng
|
||
|
IEC 60296
|
|
4
|
|
Độ nhớt, ở 40OC
|
|
mm2
|
|
≤ 9.2
|
|
5
|
|
Quan sát bên ngoài
|
||
|
Trong, sáng không có nƣớc và tạp chất.
|
|
6
|
|
Điểm chớp cháy
|
||
|
|
||
|
+ Cốc hở
|
|
OC
|
|
≥ 148
|
||
|
+ Cốc kín
|
|
OC
|
|
≥ 144
|
|
7
|
|
Hàm lƣợng nƣớc
|
|
ppm
|
|
≤ 10
|
|
8
|
|
Điện thế đánh thủng
|
||
|
|
||
|
+ Trƣớc khi lọc sấy:
|
|
kV
|
|
≥ 35
|
||
|
+ Sau khi lọc sấy:
|
|
kV
|
|
≥ 70
|
|
9
|
|
Tgd (800C)
|
|
%
|
|
|
|
10
|
|
Trị số trung hòa (độ acid)
|
|
mgKOH/g
|
|
≤ 0.01
|
|
11
|
|
Tỷ trọng (ở 200C)
|
|
Kg/dm3
|
|
≤ 0.9
|
|
12
|
|
Hàm lƣợng phụ gia chống oxy hóa
|
|
% W
|
|
≤ 0.4
|
|
13
|
|
Ăn mòn Sulfur
|
||
|
Không
|
|
14
|
|
Không có PCB
|
||
|
Đáp ứng
## b. Hệ thống chứa dầu của MBA và bộ điều áp dƣới tải:
- Hệ thống chứa dầu của thân MBA và của bộ điều chỉnh điện áp dƣới tải phải cách ly riêng biệt.
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
- Thiết kế chế tạo ống thông giữa thùng MBA và bình dầu phụ đảm bảo đúng yêu cầu theo chủng loại rơle gas và MBA đƣợc đặt nằm ngang không yêu cầu độ dốc bệ máy.
- Có trang bị 2 bộ hút ẩm cho dầu MBA và dầu bộ OLTC có van cân bằng áp suất trên ống dẫn.
- Bộ chỉ thị nhiệt độ dầu và cuộn dây bố trí trên thân MBA phải đƣợc bố trí ở nơi ngƣời vận hành đứng trên nền trạm có thể đọc đƣợc bằng mắt thƣờng.
## Hệ thống làm mát:
Phƣơng pháp làm mát ONAN/ONAF ứng với công suất định mức của từng chế độ làm mát.
## a. Bộ tản nhiệt:
- Cánh tản nhiệt kiểu rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển.
- Đƣợc thiết kế chế tạo để có thể làm sạch bằng tay và sơn bảo dƣỡng bề mặt tại hiện trƣờng.
- Các van cánh bƣớm tại mỗi bộ tản nhiệt phù hợp tiêu chuẩn, có kí hiệu chắc chắn và có khả năng khóa tại mỗi vị trí đóng mở.
- Trang bị các van trên, dƣới để tháo, nạp dầu, xả khí.
## b. Hệ thống quạt mát:
- Yêu cầu hoạt động 02 nhóm cho mỗi chế độ bằng tay hoặc tự động.
- Đƣợc thiết kế từng quạt riêng rẽ, không ảnh hƣởng lẫn nhau, đảm bảo 2 quạt liền kề không ngừng vận hành đồng thời tránh vùng chết trong hệ thống làm mát.
- Sử dụng các quạt làm mát có động cơ loại ba pha 220/380V-50Hz, khả năng làm mát cao, mức ồn thấp dƣới 72dB. Trên thân quạt phải ghi rõ ràng và chắc chắn dấu hiệu chiều quay quy định.
- Các quạt phải đƣợc bảo vệ riêng, dùng bảo vệ có phần tử nhiệt và điện từ.
- Việc điều khiển hệ thống làm mát phải thực hiện đƣợc tại MBA và trong nhà điều hành. Hệ thống làm mát có thể làm việc ở hai chế độ:
· Bằng tay
· Tự động theo nhiệt độ cuộn dây và nhiệt độ dầu
Tại các tủ tại chỗ và từ xa sẽ đƣợc thiết kế chế tạo đảm bảo các yêu cầu nhƣ sau:
· Thay đổi chế độ điều khiển bằng tay hay tự động.
· Khởi động và dừng các quạt.
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
· Các tín hiệu chỉ thị hoạt động, sự cố của hệ thống quạt, nhƣ sau:
+ Các quạt ON
+ Các quạt OFF.
+ Lựa chọn chế độ điều khiển tại chỗ, từ xa.
+ Đang vận hành chế độ bằng tay
+ Đang vận hành chế độ tự động.
+ Sự cố quạt
+ Nguồn cung cấp bình thƣờng v.v.
## Điều chỉnh điện áp:
**a. ** **Bộ điều chỉnh điện áp dƣới tải (OLTC: On Load Tap Changer):**
- Loại: Tiếp điểm trong buồng chân không, tiếp điểm chuyển nấc loại xoay nằm bên trong vỏ của bộ OLTC.
- Lắp đặt: bộ OLTC phải đƣợc lắp đặt bên trong vỏ thùng MBA.
- Điện áp xoay chiều cung cấp bộ truyền động: 3 pha 220/380V-50Hz.
- Điện áp cung cấp nguồn điều khiển và tín hiệu: một chiều 220VDC và xoay chiều 1 pha, 220V-50Hz.
- Điều chỉnh điện áp dƣới tải phía 115kV.
- Số nấc điều chỉnh: 19.
- Phạm vi điều chỉnh: ±9x1,78%.
- Dòng định mức của OLTC chọn ~200% dòng định mức MBA phía 110kV Bộ OLTC hoạt động theo 3 cách thức sau:
· Bằng cần quay tay từng nấc.
· Bằng điện dùng khóa điều khiển tại chỗ.
· Bằng điện điểu khiển từ xa, kết nối SCADA. Việc điều khiển từ xa có thể thực hiện bằng tay hoặc tự động thông qua thiết bị tự động điều chỉnh điện áp dƣới tải.
Bộ OLTC phải đƣợc bảo vệ:
· Chống quá tải, ngắn mạch động cơ và mạch điều khiển.
· Mất, ngƣợc và kém điện áp.
Ngoài ra bộ điều chỉnh điện áp dƣới tải (OLTC) phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật sau:
- Phải làm việc bình thƣờng khi nhiệt độ không khí từ -450C đến 450C và nhiệt độ
dầu máy đến 1000C hoặc hạ xuống 250C.
- Độ bền cơ khí không có phụ tải điện 500.000 lần đóng cắt.
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
- Độ bền điện là 60.000 lần đóng cắt khi cắt dòng định mức đến 100%
- Kết cấu thiết bị phải cho phép lấy mẫu và thay dầu thƣờng xuyên.
- Thời gian chuyển nấc không đƣợc vƣợt quá 10 giây với sai số không quá 20%.
- Bộ dẫn động phải hoạt động bình thƣờng với điện áp từ 0,85 đến 1,1 định mức, phải cho phép điều khiển tại chỗ, từ xa và tự động.
- Khi chuyển động bằng tay, lực quay tay không đƣợc lớn hơn 200N.
- Với tín hiệu có độ dài bất kỳ chỉ tác động một lần và chuyển một nấc.
## b. Bộ điều áp không tải:
- Loại: điều áp không tải, khóa chuyển nấc loại xoay, nằm bên ngoài MBA.
- Có nhãn mác vĩnh cửu chỉ thị các nấc, hƣớng dẫn chuyển nấc.
- Điều chỉnh điện áp không tải phía 38,5kV hoặc 23kV tùy theo yêu cầu thiết kế, thực tế lắp đặt của MBA.
- Số nấc điều chỉnh: 05.
- Phạm vi điều chỉnh: ±2x2.5%.
## c. Khả năng quá áp của MBA:
Máy biến áp phải đƣợc thiết kế đảm bảo cho phép vận hành với điện áp cao hơn định mức của nấc phân áp đang vận hành trong các điều kiện:
- Lâu dài 5% khi phụ tải định mức và 10% khi phụ tải không quá 0,25 phụ tải định mức.
- Ngắn hạn 10% (dƣới 6 giờ một ngày) với phụ tải không quá định mức.
## Tủ điều khiển và truyền động của bộ OLTC:
Chế tạo bằng thép không rỉ, không từ tính (Inox-304 hoặc tƣơng đƣơng), độ dày
__>__2mm, gắn trên thân máy biến áp, chịu điều kiện thời tiết, cấp bảo vệ IP55. Tủ phải có cửa quan sát nấc phân áp và lũy kế số lần điều áp từ bên ngoài.
- Bộ truyền động OLTC phải đƣợc trang bị các bảo vệ sau:
· Chống quá tải, ngắn mạch động cơ và mạch điều khiển.
· Bảo vệ kém áp nguồn cung cấp tự dùng 3 pha.
- Điều khiển bằng điện bộ OLTC đảm bảo các yêu cầu sau: chuyển từng nấc, có khóa giới hạn nấc trên và nấc dƣới, liên động không cho điều khiển đồng thời tại chỗ và từ xa.
- Đối với điều khiển bằng điện dùng khóa điều khiển tại chỗ: mạch điều khiển phải đấu nối tại chỗ, tác động trực tiếp đến cơ cấu truyền động.
- Trang bị bộ chỉ thị nấc phân áp và bộ đếm số lần chuyển nấc phân áp.
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
- Trong hộp điều khiển bộ truyền động phải trang bị 03 bộ các tiếp điểm không mang điện áp lập lại đầu phân áp của bộ OLTC phục vụ cho việc truyền chỉ thị nấc phân áp qua hệ thống SCADA, chỉ thị từ xa vị trí OLTC và dự phòng đấu nối mạch điều áp song song hai máy biến áp.
## Thiết bị tự động điều chỉnh điện áp dƣới tải:
- Thiết bị tự động điều chỉnh điện áp dƣới tải phải là loại rơle số.
- Lắp đặt tại tủ điều khiển từ xa của MBA.
- Chức năng: tự động điều chỉnh điện áp dƣới tải và giám sát, ngăn ngừa điều áp trong các trƣờng hợp quá áp, quá tải, kiểm tra đồng nấc...
- Hiển thị nấc phân áp của MBA.
- Đảm bảo điều áp song song giữa 02 MBA.
## Biến dòng chân sứ MBA:
- Biến dòng có thể đƣợc tháo rời khỏi MBA mà không cần tháo nắp MBA.
- Tất cả các đầu cực thứ cấp của các biến dòng đƣợc đấu nối đến tủ dấu dây MBA, các hàng kẹp đƣợc ký hiệu phân biệt giữa các pha, đảm bảo thay đổi tỉ số biến không cần mở nắp hộp nhị thứ tại máy biến dòng. Các hàng kẹp phải có khả năng nối tắt cuộn dòng khi đang vận hành.
- Thông số kỹ thuật chi tiết của biến dòng điện đƣợc mô tả cụ thể ở bảng đặc tính kỹ thuật.
- Biến dòng chân sứ phía 115kV (hoặc 38,5kV và 23kV) pha B có 1 cuộn dùng để đo nhiệt độ cuộn dây MBA.
- Cực tính của máy biến dòng tƣơng ứng với đầu sứ máy biến áp (đầu sứ MBA P1 tƣơng ứng với đầu cực tính S1).
## Tủ điều khiển tại chỗ và từ xa MBA:
**a. ** **Tủ điều khiển tại chỗ:**
- Chế tạo bằng thép không rỉ, không từ tính (Inox-304 hoặc tƣơng đƣơng), dày ≥ 2mm, đặt trên thân MBA, chịu đƣợc mƣa nắng và có cấp bảo vệ vỏ IP55.
- Tủ phải rộng rãi bố trí đầy đủ các thiết bị và hàng kẹp cần thiết, đảm bảo các yêu cầu nêu trong phần điều khiển hệ thống làm mát; có hàng kẹp đấu nối các tín hiệu kiểm soát, bảo vệ và toàn bộ các cuộn thứ cấp biến dòng chân sứ.
- Tủ phải có ô kính để quan sát tín hiệu từ bên ngoài tủ.
- Các thiết bị chính bố trí trên tủ nhƣ sau:
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
(1) Các thiết bị kiểm soát, điều khiển hệ thống làm mát.
· Chọn vị trí điều khiển (tại chỗ – từ xa)
· Chọn chế độ điều khiển (bằng tay – tự động)
· Khởi động và dừng các quạt
· Các tín hiệu chỉ thị hoạt động và sự cố của bộ làm mát, nhƣ sau:
a) Các quạt ON
b) Các quạt OFF
c) Hệ thống đang ở chế độ hoạt động bằng tay
d) Hệ thống đang ở chế độ hoạt động tự động.
e) Sự cố quạt.
f) Nguồn cung cấp bình thƣờng v.v..
(2) Thiết bị sấy và chiếu sáng tủ.
## b. Tủ điều khiển từ xa MBA (sử dụng cho TBA thiết kế kiểu điều khiển truyền thống).
- Vỏ tủ bằng thép, dày ≥2mm, sơn tĩnh điện, đặt tại phòng điều khiển.
- Tủ đƣợc trang bị các chức năng nhƣ sau:
(1) Điều khiển hệ thống làm mát từ xa
Các thiết bị chính bố trí trên tủ cho phần làm mát nhƣ sau:
· Chọn chế độ điều khiển (bằng tay – tự động)
· Khởi động và dừng các quạt
· Các tín hiệu chỉ thị hoạt động và sự cố của bộ làm mát nhƣ sau:
a) Các quạt ON
b) Các quạt OFF
c) Hệ thống đang ở chế độ hoạt động bằng tay
d) Hệ thống đang ở chế độ hoạt động tự động
e) Sự cố quạt
f) Có còi báo động chung các sự cố bên trong MBA.
g) Nguồn cung cấp bình thƣờng v.v..
(2) Điều khiển hệ thống OLTC từ xa:
Mạch điều khiển hệ thống này có thể điều khiển bằng điện qua các khóa điều khiển hoặc tự động từ thiết bị tự động điều chỉnh điện áp dƣới tải.
Các thiết bị chính bố trí trên tủ cho phần đổi nấc nhƣ sau:
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
· Volt kế thang đo 0 – 30kV đo điện áp phía 22kV và chuyển mạch đo điện áp pha – dây (Tỉ số biến điện áp: 23kV:√3/110V:√3).
· Chọn chế độ điều khiển (tại chỗ – từ xa).
· Chọn chế độ điều khiển (bằng tay – tự động).
· Khóa thao tác tăng giảm từng nấc.
· Nút nhấn ngừng khẩn cấp.
· Khóa chọn chế độ vận hành (độc lập – song song) (trang bị cho 2 MBA).
· Khóa chọn chế độ điều khiển chủ – tớ (trang bị cho 2 MBA).
· Thiết bị điều khiển đổi nấc tự động.
· Đồng hồ chỉ thị nấc bộ OLTC.
· Có thể chọn chế độ giám sát tại trạm từ tủ điều khiển từ xa MBA (remote) hay qua hệ thống SCADA (supervisory) bằng khóa chuyển mạch (remote/supervisory).
· Các tín hiệu chỉ thị hoạt động và sự cố của hệ thống OLTC nhƣ sau:
a) Bộ OLTC đang hoạt động
b) Đang ở nấc cao nhất
c) Đang ở nấc thấp nhất
d) Khoá chọn vị trí điều khiển đang ở vị trí “tại chỗ”/ “từ xa”
e) Sự cố động cơ bộ truyền động
f) Sự cố bộ đổi nấc
g) Sự cố nguồn bộ đổi nấc v.v..
(3) Các tín hiệu kiểm soát nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây, bảo vệ MBA nhƣ sau: Báo hiệu các cấp hoạt động và mạch tác động đi cắt từ các bảo vệ MBA nhƣ rơle hơi rơle áp suất đột biến của MBA, rơle bảo vệ áp suất của bộ OLTC, mức dầu của bộ OLTC và của MBA, van xả áp lực, nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây...
a) Đồng hồ đo lƣờng nhiệt độ dầu
b) Đồng hồ đo lƣờng nhiệt độ cuộn dây
(4) Thiết bị sấy và chiếu sáng tủ.
## Nối đất:
- Tất cả các phần không mang điện, tủ điện, khung kim loại các thiết bị phải bố trí vị trí để nối đất.
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
- Chân máy biến áp phải có ít nhất 2 điểm tiếp địa đƣợc bố trí ở phần phía dƣới thân máy về 2 phía đối diện, có thể dễ dàng tiếp cận để kiểm tra bảo trì mà không cần cắt điện. Tiếp địa phải đƣợc bắt bằng bu lông có ren không nhỏ hơn M14.
## Thiết bị giám sát và bảo vệ:
- Để giám sát và bảo vệ, MBA phải đƣợc trang bị các thiết bị bảo vệ sau:
· Rơle hơi của MBA (loại 2 cấp, có vị trí lấy mẫu khí).
· Rơle áp suất đột biến MBA.
· Rơle bảo vệ áp suất của bộ OLTC.
· Đồng hồ chỉ thị mức dầu của MBA, hiển thị theo nhiệt độ, có tiếp điểm báo hiệu mức dầu cao và thấp.
· Đồng hồ chỉ thị mức dầu của bộ OLTC, hiển thị theo nhiệt độ, có tiếp điểm báo hiệu mức dầu cao và thấp.
· Đồng hồ nhiệt độ dầu MBA có 4 cặp tiếp điểm có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 cặp tiếp điểm bảo vệ và 2 cặp tiếp điểm cho hệ thống làm mát).
· Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây MBA đƣợc trang bị cho tất cả các cuộn dây. Mỗi đồng hồ có 4 cặp tiếp điểm, có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 cặp tiếp điểm bảo vệ và 2cặp tiếp điểm cho hệ thống làm mát).
· Rơle áp lực.
· Rơle dòng dầu bảo vệ bộ OLTC.
- Đo lƣờng từ xa:
· Đồng hồ nhiệt độ dầu.
· Đồng hồ nhiệt độ cho từng cuộn dây phía cao, trung và hạ áp.
## .Đầu cực và kẹp cực đi kèm:
- Phía 115kV: Loại bushing ngoài trời kèm kẹp cực đấu dây phù hợp với dây ACSR, tiết diện theo thiết kế.
- Trung tính 115kV: Loại bushing ngoài trời kèm kẹp cực đấu dây phù hợp với dây nối đất, có các sứ đỡ dây và kẹp để cố định dây trung tính xuống lƣới nối đất.
- Phía 38,5kV và 23kV: Loại bushing ngoài trời kèm kẹp cực đấu dây phù hợp với đầu cáp đấu nối, tiết diện theo thiết kế. Giữa đầu cực và thanh cái đồng phải có khớp mềm thanh cái có tiết diện phù hợp.
- Trung tính phía 23kV: Loại bushing ngoài trời kèm với kẹp cực đấu dây tƣơng ứng, có các sứ đỡ dây và kẹp để hƣớng dây trung tính xuống lƣới nối đất.
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
Ghi chú: Các lựa chọn thêm tùy theo từng dự án:
- Chống sét van đầu cực các phía, kèm giá đỡ, đếm sét, …
## Cáp điều khiển và cấp nguồn tự dùng:
Trọn bộ cáp điều khiển AC/DC (loại 0,6/1kV, PVC/Copper tap/PVC/Copper, ruột đồng mềm, chống nhiễu và va đập cơ học) và cáp cấp nguồn tự dùng AC/DC (loại 0,6/1kV, PVC/Copper, ruột đồng mềm) đấu nối từ MBA lực vào tủ điều khiển từ xa (RTCC), tủ phân phối AC 220/380VAC & DC 220VDC; từ tủ RTCC đến tủ AC&DC đặt tại phòng điều hành. Mạch DC, AC, điều khiển, tín hiệu, chỉ thị đổi nấc, nhiệt độ phải đƣợc đi trên các sợi cáp riêng biệt để tránh chạm nguồn và nhiễu. Tiết diện cáp tín hiệu và điều khiển nhƣ sau:
· Cáp cấp nguồn: phù hợp với công suất tải.
· Cáp điều khiển và tín hiệu: 1,5mm2
· Cáp mạch áp: 2,5mm2
· Cáp mạch dòng: 4,0mm2
Các loại cáp này phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật của Phần Nhị thứ bộ tiêu chuẩn này. Riêng phần cáp khu vực MBA đƣợc đi trong ống ruột gà cốt kim loại, chịu dầu và đi trên giá đỡ cáp (cách ly khỏi mặt MBA).
## Nhãn của MBA và các thiết bị MBA:
Nhãn MBA phải đƣợc làm bằng thép tấm không gỉ, có bề dày ≥2mm, in chìm, chịu đƣợc môi trƣờng ngoài trời, không xóa nhòa, đặt chắc chắn nơi dễ thấy, trong đó có ghi các thông số, chỉ dẫn nhƣ sau:
(1) Hiệu, kiểu, năm chế tạo, nhà chế tạo, tiêu chuẩn chế tạo.
(2) Số chế tạo.
(3) Công suất định mức các cuộn dây (ở chế độ ONAN và ONAF).
(4) Mức cách điện.
(5) Độ tăng nhiệt độ dầu, cuộn dây định mức.
(6) Các điện áp danh định và khoảng điều chỉnh.
(7) Các dòng danh định.
(8) Ký hiệu và sơ đồ đấu dây MBA.
(9) Điện áp ngắn mạch.
(10) Dòng điện không tải.
(11) Khối lƣợng: toàn bộ, vận chuyển, ruột MBA và dầu cách điện.
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
(12) Kích thƣớc: toàn bộ, vận chuyển.
(13) Loại dầu không có PCB
Ngoài ra, các nhãn phụ ghi các thông số, sơ đồ của MBA nhƣ sau:
(1) Sơ đồ cuộn dây MBA và các biến dòng chân sứ MBA.
(2) Tỷ số biến áp hoặc điện áp ở từng nấc phân áp.
(3) Tỷ số, công suất, cấp chính xác của từng biến dòng chân sứ.
(4) Các chỉ dẫn quan trọng trong vận hành.
Các thiết bị, sứ xuyên, van trên MBA phải có nhãn, đƣợc ghi rõ tên nhận dạng và thông tin hƣớng dẫn trong vận hành bảo dƣỡng.
## Mức cách điện:
MBA 110kV phải đƣợc thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:
|
|
Điện áp định mức cuộn dây
|
|
Mức thử điện áp tần số công nghiệp (giá trị hiệu dụng)
|
|
Điện áp thí nghiệm xung sét (1,2/50ms - giá trị đỉnh)
|
|
115kV
|
|
230kV
|
|
550kV
|
|
Trung tính 110kV
|
|
140kV
|
|
325kV
|
|
38,5 kV
|
|
85 kV
|
|
200 kV
|
|
23/11 kV
|
|
50 V
|
|
125kV
## Độ ồn:
Độ ồn MBA yêu cầu 68/72dB tƣơng ứng chế độ làm mát ONAN/ONAF (đo theo tiêu chuẩn IEC 60551)
## Độ tăng nhiệt:
Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tƣơng ứng không quá: 500C/550C
## Thử nghiệm Máy biến áp:
**Các hạng mục thử nghiệm xuất xƣởng:**
MBA phải đƣợc thử nghiệm xuất xƣởng với các hạng mục thử nghiệm qui định theo các tiêu chuẩn nêu trong mục
**II.1.1. **và liệt kê dƣới đây:
(1) Thí nghiệm điện trở cách điện giữa các cuộn dây và vỏ.
(2) Đo điện trở một chiều các cuộn dây và các nấc phân áp.
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
(3) Thí nghiệm tỷ số biến áp, tổ đấu dây và kiểm tra độ lệch pha.
(4) Đo tổng trở ngắn mạch và tổn thất ngắn mạch.
(5) Đo các tổn thất không tải và dòng điện không tải.
(6) Đo điện dung, tổn hao điện môi giữa các cuộn dây với vỏ và giữa các cuộn dây.
(7) Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp 50Hz.
(8) Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50µs
(9) Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ
(10) Đo tổng trở thứ tự không
(11) Thí nghiệm bộ điều áp dƣới tải (OLTC) (chụp sóng, kiểm tra đồ thị vòng…).
(12) Thí nghiệm cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng tần số 100Hz.
(13) Đo lƣờng tổn hao điện môi tgd giữa các cuộn dây, cuộn dây-vỏ.
(14) Thí nghiệm dầu cách điện.
(15) Thí nghiệm khả năng chịu áp lực của vỏ máy và cánh tản nhiệt.
(16) Xác định công suất tiêu thụ các động cơ điện.
(17) Thí nghiệm tỉ số, cực tính và đặc tuyến từ hóa các biến dòng chân sứ.
(18) Thí nghiệm các phụ kiện bao gồm: các loại sứ, đồng hồ đo nhiệt độ dầu, đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây, rơle gas của MBA, rơle áp suất, đồng hồ chỉ thị mức dầu, rơle áp lực, rơle dòng dầu bảo vệ OLTC, tủ điều khiển và kiểm soát từ xa MBA.
## Các hạng mục thử nghiệm điển hình:
(1) Thử nghiệm độ tăng nhiệt độ (IEC 60076-2)
(2) Xác định các mức tiếng ồn của MBA.
(3) Thử nghiệm độ bền điện môi (thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số nguồn)
(4) Thí nghiệm xung đóng cắt
(5) Đo sóng điều hoà của dòng không tải
|
|
|
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
## BẢNG THAM KHẢO ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT MÁY BIẾN ÁP 110KV
|
||
||
||
||
|
|
|
1
|
|
Xuất xứ / nhà sản xuất MBA
|
||
|
Ghi rõ
|
|
Ghi rõ
|
|
2
|
|
Tiêu chuẩn áp dụng
|
||
|
Theo yêu cầu tại mục 1
|
|
Theo yêu cầu tại mục 1
|
|
3
|
|
Kiểu
|
||
|
3 pha 3 cuộn dây,
|
|
3 pha 3 cuộn dây,
|
||
||
|
ngâm dầu, ngoài
|
|
ngâm dầu, ngoài
|
||
||
|
trời, làm mát
|
|
trời, làm mát
|
||
||
|
ONAN/ONAF
|
|
ONAN/ONAF
|
|
4
|
|
Công suất định mức
|
||
||
|
|
||
|
+ Chế độ ONAF
|
|
MVA
|
|
40
|
|
63
|
||
|
+ Chế độ ONAN
|
|
MVA
|
|
32
|
|
40
|
|
5
|
|
Phần trăm công suất truyền tải
+ Cuộn 115kV (cao)
+ Cuộn 38,5kV (trung)
+ Cuộn 23kV (hạ)
+ Cuộn 11kV (Nếu có)
|
||
||
|
|
||
|
%
|
|
100
|
|
100
|
||
|
%
|
|
100
|
|
100
|
||
|
%
|
|
100
|
|
100
|
||
|
%
|
|
50
|
|
50
|
|
6
|
|
Tần số định mức
|
|
Hz
|
|
50
|
|
50
|
|
7
|
|
Điện áp định mức
+ Cuộn cao áp
+ Cuộn trung áp
+ Cuộn hạ áp
|
||
||
|
|
||
|
kV
|
|
115±9x1,78%
|
|
115±9x1,78%
|
||
||
|
(điều chỉnh điện
|
|
(điều chỉnh điện
|
||
||
|
áp dƣới tải)
|
|
áp dƣới tải)
|
||
|
kV
|
|
38.5±2x2,5%
|
|
38.5±2x2,5%
|
||
||
|
(điều chỉnh điện
|
|
(điều chỉnh điện
|
||
||
|
áp không điện)
|
|
áp không điện)
|
||
|
kV
|
|
23 (11)
|
|
23 (11)
|
|
8
|
|
Mức thử điện áp tần số công nghiệp
+ Cuộn cao áp
+ Trung tính cao áp
+ Cuộn trung áp
+ Cuộn hạ áp
|
||
||
|
|
||
|
kVrms
|
|
230
|
|
230
|
||
|
kVrms
|
|
140
|
|
140
|
||
|
kVrms
|
|
85
|
|
85
|
||
|
kVrms
|
|
50 (28)
|
|
50 (28)
|
||
|
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
|
|
|
|
Lần ban hành : 01 Ngày: 03/02/2016
|
|
Sửa đổi : Ngày:
|
|
Phê duyệt sửa đổi :
|
|
|
||
||
||
||
|
|
|
9
|
|
Mức chịu đựng xung sét (1,2/50µs)
+ Cuộn cao áp
+ Trung tính cao áp
+ Cuộn trung áp
+ Cuộn hạ áp
|
|
kV kV kV kV
|
|
550
325
200
125 (75)
|
|
550
325
200
125 (75)
|
|
10
|
|
Đấu nối
+ Cuộn cao áp
+ Cuộn trung áp
+ Cuộn hạ áp
+ Tổ đấu dây
|
||
|
Y0
D
Y0
Yo/ D / Yo -11-12
|
|
Y0
D
Y0
Yo/ D / Yo -11-12
|
|
11
|
|
Điện áp ngắn mạch giữa các cuộn dây (ở 750C):
+ Uk C-T
+ Uk C-H
+ Uk T-H
|
|
%
%
%
|
|
12 (sai số ±5%)
18 (sai số ±5%)
6÷7
|
|
12 (sai số ±5%)
18 (sai số ±5%)
6÷7
|
|
12
|
|
Khả năng chịu dòng ngắn mạch hệ thống của MBA
+ Cao áp
+ Trung áp
+ Hạ áp
|
|
kA/3s kA/3s kA/3s
|
|
31,5
25
25
|
|
31,5
25
25
|
|
13
|
|
Dầu máy biến áp và dầu OLTC
|
||
||
|
|
||
|
Xuất xứ, nhà sản xuất
|
||
|
Ghi rõ
|
|
Ghi rõ
|
||
|
Mã hiệu
|
||
|
Ghi rõ
|
|
Ghi rõ
|
|

WARC-Truncated: length


markdown: Động đất ở biên giới Iran-Iraq: Thương vong tăng lên gần 7.000 người 07:16 | 14-11-2017 >> Động đất ở biên giới Iran-Iraq: Số thương vong đã lên tới gần 3.000 người >> Động đất ở biên giới Iran-Iraq: Hơn 2.000 người thương vong, công tác cứu trợ gặp khó khăn >> Động đất ở biên giới Iran-Iraq: Ít nhất 145 người thiệt mạng, gần 900 người bị thương >> Động đất ở biên giới Iran-Iraq: Ít nhất 386 người thương vong >> Động đất mạnh 7,3 độ richter tại biên giới Iraq-Iran BNEWS.VN Theo Truyền hình Quốc gia Iran, thương vong trong thảm họa động đất tại khu vực biên giới giữa Iran và Iraq đã lên tới gần 7.000 người, trong đó có ít nhất 395 người Iran thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhận dưới đống đổ nát sau trận động đất ở tỉnh Kermanshah, Iran ngày 13/11. AFP/TTXVNCon số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng do nhiều khu vực vẫn bị cô lập, khiến hoạt động cứu nạn và cứu hộ gặp nhiều hạn chế. Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra vào 21h18' ngày 12/11 (giờ địa phương, tức 1h18' sáng 13/11 theo giờ Việt Nam) với tâm chấn ở độ sâu 25 km, cách thị trấn Halabja, miền Đông Iraq, gần biên giới phía Đông Bắc Iran, 30 km. Động đất đã gây ảnh hưởng đến ít nhất 14 tỉnh ở Iran, trong đó tỉnh Kermanshah ở phía Tây Iran nằm trên núi Zagros giữa Iran và Iraq là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Giới chức Iran cho biết động đất đã khiến hơn 20 ngôi làng ở tỉnh này bị hủy hoại, cắt đứt nguồn điện và nước sinh hoạt của người dân nơi đây. Tổng thống Iran Hassan Rouhani dự kiến sẽ thị sát công tác cứu hộ tại tỉnh Kermanshah trong ngày 14/11. Trong khi đó hệ thống đường sá tại khu vực chịu ảnh hưởng của động đất cũng bị hư hại nghiêm trọng, hạn chế nỗ lực của lực lượng cứu hộ trong việc tiếp cận khu vực vùng sâu, vùng xa.Hiện các đội cứu trợ khẩn cấp mang theo nhu yếu phẩm cơ bản đã được triển khai tới vùng bị nạn để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của thảm họa động đất. Trong khi đó, các dư chấn mạnh vẫn tiếp tục xuất hiện tại khu vực chịu ảnh hưởng của động đất. Trước tình hình cấp bách hiện nay, giới chức Iran đã khẩn trương huy động mọi lực lượng xe cứu thương, nhân viên y tế, kỹ thuật, máy bay trực thăng sẵn sàng chuẩn bị ứng cứu tại sân bay Mehrabad ở thủ đô Tehran. Về phía người dân, nhiều người đã đến các cơ sở y tế hiến máu nhằm sẵn sàng hỗ trợ người bị thương. Trong khi đó, lãnh đạo và các quan chức cấp cao nhiều nước tiếp tục gửi điện chia buồn, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với chính phủ và nhân dân Iran cùng Iraq sau thảm họa động đất nói trên.Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/11 đã gửi điện chia buồn đến người đồng cấp Iran Hassan Rouhani, trong đó bày tỏ cảm thông và chúc những nạn nhân bị thương sớm bình phục. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề khẩn cấp của Nga, ông Vladimir Puchkov cho biết bộ này sẵn sàng hỗ trợ hai nước khắc phục hậu quả của thảm họa động đất này. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cũng đã cam kết hỗ trợ nạn nhân thảm họa động đất ở Iran và Iraq. Ông Yildirim cho biết Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cử một nhóm cứu trợ mang theo thuốc men và thực phẩm cần thiết để giúp đỡ nạn nhân động đất. Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng ra tuyên bố bày tỏ nước này luôn sát cánh bên người dân Iran và Iraq. Tháng 6/1990, Iran từng hứng chịu thảm họa động đất gây thương vong lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước này, phá hủy một loạt các thành phố ở phía Bắc Iran gồm Rudbar, Manjil và Lu-san cùng hàng trăm làng mạc, cướp đi sinh mạng của khoảng 37.000 người./. TTXVN

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Content-Type: text/html; charset=utf-8


markdown:
로그인
|
회원가입
|
비밀번호찾기
카발 게임리포트 회원 로그인
아이디
패스워드
자동로그인
아직 회원이 아니십니까?
아이디/패스워드를 잊으셨습니까?
카발온라인 정보
- 카발리포트
- 유저들의팁
- 정보와분석
리폿 커뮤니티
- 자유게시판
- 토론게시판
- 유저투표게시판
- 쿵쿵따리 쿵쿵따~!
- 조삼모사
- 질문과답변
- 쿠폰게시판
- 유저 스크린샷
- 카발 UCC
- 아이템장터
- 함께합시다
- 건의/제보
- 포인트경매
- 싸움은여기서
클래스별게시판
- 워리어
- 블레이더
- 위저드
- 포스실더
- 포스아처
- 포스블레이더
- 글래디에이터
- 포스거너
설문조사
미션배틀 어떤가요? (300p)
오호? 요거 잼있네 (좋다!)
2프로 부족하지만 ㅎㅎ(보통)
에이... 쯧쯧 (나쁘다)
다녀가신분
오늘 : 403
어제 : 1,591
최대 : 13,859
전체 : 9,875,116
바이크 코스튬 에픽 컨버터 질문좀요~
글쓴이
:
튤립
날짜
: 18-05-18 16:38
조회
: 191
포인트
: 500점
바이크 코스튬 슬롯 구멍 뚫어야 에픽 발라지나요? 방어력 사서 바르려고했는데 안돼네요
달재인
18-05-18 18:32
망가진바이크 카드 20개 구하셔서 포트룩스 클로이 가서 바꾸시면 슬롯컨버터 1개 만들어
지구요
위탁에서 슬롯익스텐더 칸 여셔서 거기서 바이크코스튬슬롯컨버터2개 사서 뚤으시면
박을수있스세요..
망가진바이크 카드 20개 구하셔서 포트룩스 클로이 가서 바꾸시면 슬롯컨버터 1개 만들어 지구요 위탁에서 슬롯익스텐더 칸 여셔서 거기서 바이크코스튬슬롯컨버터2개 사서 뚤으시면 박을수있스세요..
게시물 17,642건
번호
제목
글쓴이
날짜
조회
최근
포인트
상태
17642
포인트2만인데 등급이 짝대기 1개에요..
(2)
레이스러쉬
06-19
58
06-19
1,004
17641
멸살시그그소 20강 시세좀 가르쳐주세요
(1)
엑소
06-18
172
06-19
1,000
17640
스킬효과가 너무 눈부셔서 사냥하기 힘드네…
(2)
눈팅눈팅
06-17
148
06-17
500
17639
각디 vs 각벨 앵벌이 추천 부탁드립니다.
(2)
아처는어려버
06-16
258
06-16
1,000
17638
아처 견적 부탁드립니다.
(1)
우렉마지노
06-16
83
06-17
5,000
17637
시세질문좀요
(2)
GLㅡ멜론
06-15
167
06-16
500
17636
레벨호칭 질문드립니다
(2)
ㄴ광휘의인도자ㄱ
06-14
199
06-14
500
17635
어려운 질문 몇가지좀요
(3)
GLㅡ멜론
06-13
192
06-14
333
17634
던전 시간충전 질문요
럭키는포블
06-13
52
06-13
300
17633
자유게시판 글 잠그는법이 어떻게되나요?
(2)
블레이어긴
06-13
119
06-13
5,000
17632
엉뚱한 질문이긴한데요....
(4)
GLㅡ멜론
06-12
260
06-13
500
17631
만렙 엘레나 얼마쯤할까요?
(4)
하늘가름
06-11
328
06-11
5,000
17630
11탈리 vs 혼돈과파멸의 탈리
(3)
핸섬한로이
06-07
347
06-08
500
17629
카린이 랩업장소 공유 부탁드려요~
(6)
배경봐야지
06-05
415
06-07
300
17628
블레 인튜 질문
(3)
빵빵12
06-02
394
06-03
400
17627
크확질문드려요
(2)
GLㅡ멜론
05-31
317
05-31
300
17626
포나포나~
(1)
은초롱이
05-30
117
05-30
4,000
17625
아이템 순서 이렇게해도될가요
(1)
GLㅡ멜론
05-29
303
05-29
300
17624
ㅎㅎㅎ
(1)
유리엘z
05-26
115
05-26
5,000
17623
버프포션 겹치게 사용가능한 조합들(??) 질…
(2)
성혜
05-25
288
05-25
300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
제목+내용
제목
내용
회원아이디
회원아이디(코)
이름
이름(코)
and
or
최신 댓글
와 18증3크상이 200억 ㅋㅋ…
판매완료..
커넬 판매요
판매완료
빡도라 이벤트 더해주세요.…
5만 찍어야쥐 어딜가시나!
할때가 되긴 됐음 ㅎㅎ
너무 성과와 효율만 따지셔…
USER UCC
짧은 포블 미쟁영상
USER UCC
몇 가지 던전 영상(위자, 거너)
이용약관
l
개인정보취급방침
l
이메일주소 무단수집거부
l
광고/제휴문의
l
모바일 페이지
게임리포트 l 대표 : 김정환 l 개인정보관리 책임자 : 김정환 l l 전화 : 070-8887-6292 l
게임리포트의 모든 컨텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로 불펌하면 대략 난감!합니다. ㅎㅎ
Copyright 2005.8
게임리포트
all rights reserved.
▲
▼

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Server: nginx

Connection: close

Pragma: no-cache

P3P: CP="ALL CURa ADMa DEVa TAIa OUR BUS IND PHY ONL UNI PUR FIN COM NAV INT DEM CNT STA POL HEA PRE LOC OTC"

Cache-Control: pre-check=0, post-check=0, max-age=0

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=euc-kr


markdown:
- BỘ CHĂN GARF GỐI CHO PHÒNG KHÁCH SẠN
- Mã sản phẩm: G001
- Giá lẻ: Liên hệ
- 1.200.000 đ -0%
- Giá sỉ: TRỌN BỘ GIẢM GIÁ
- Chất liệu: cotton
- Xuất xứ: MAY TẠI XƯỞNG
- Kích thước: 1.6m x 2m 1.4m x 2m 1.2m x 2m 1.8m x 2m
**Màu sắc:**#FBF7F7#883737#8CE497#EDEB5B **Lượt xem:**65
### hàng cao cấp , ưu đãi cực lớn cho các doanh nghiệp vừa khai trương
**Chia sẻ:**
- Thông tin sản phẩm
- Videos
- Dịch vụ
- Bình luận
### bộ chăn gra cho phòng khách sạn , nhà nghỉ
chuyên dùng cho phòng khách sạn , nhà nghỉ . Bộ chăn gra sọc 3cm tạo cảm giác dầy , ấm áp .
Công ty chúng tôi cung cấp trọn bộ với nhiều mức giá hấp dẫn
[Bộ chăn Drap](http://khantamkhachsan.com/san-pham/chan-ga-goi-dem/chan-drap-goi/102.html):
**- Drap (1.6m x 2m) Giá: 200.000đ/cái**
- 02 áo gối nằm 50 x 70: Giá: 80.000đ/cặp
- 01 chăn 1.8 x 2 : Giá Bán: 380.000/cái
## Bộ chăn Drap :
**- Drap (1.4m x 2m) Giá: 190.000đ/cái**
- 02 áo gối nằm 40 x 60: Bán: 80.000đ/cặp
- 01 chăn 1,8m x 2 m: Giá bán: 380.000đ/cái
## Bộ Chăn Drap :
**Drap (1.2m x 2m) Giá:140.000đ/cái**
- 01 áo gối 40 x 60 cm: Bán: 30.000đ/cái
- 01 chăn 1.6 x 2 m: Bán: 260.000đ/cái
## Bộ Chăn Drap:
**- ** **Darp (1.8m x 2m) Giá: 220.000đ/cái**
- 02 áo gối nằm 50 x 70 cm: Bán: 80.000đ/cặp
- 01 chăn 2m x 2,2m: Giá bán:400.000/ Cái
trên đây là giá tham khảo , để được ưu đãi hãy liên hệ ngay
185/29 Trần Hưng Đạo, KP Tây A, P. Đông Hưng Hòa, Dĩ An, Bình Dương
0938 092 968
hoanthuongtin.htt@gmail.com
[TẤM TRÃI TRẮNG SỌC ](san-pham/tam-trai-trang-soc-31.html)
Giá lẻ: 250.000 đ
-11%280.000 đ
Giá sỉ: Liên Hệ
[COMBO CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN](san-pham/combo-chan-ga-goi-khach-san-30.html)
Giá lẻ: 680.000 đ
-13%780.000 đ
Giá sỉ: Liên Hệ
[COMBO CHĂN GA GỐI GIÁ SỈ](san-pham/combo-chan-ga-goi-gia-si-29.html)
Giá lẻ: 680.000 đ
-9%750.000 đ
Giá sỉ: Liên Hệ

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Vary: Accept-Encoding,User-Agent

Content-Type: text/html


markdown:
Lưu video
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này. Xin vui lòng Đăng nhập tại đây!
Lựa chọn các vi phạm
Link hỏng
Video không đúng nội dung, spam, gây hiểu nhầm
Video phản cảm, đồi trụy, kích động bạo lực
Bản quyền video
Khác

X-Cache: MISS


markdown:
|
|
##
|
|Offline
|
|
[Lưu trữ](archiver/)| [Quy chế](forum.php?mod=viewthread&tid=96827#lastpost)| [Chính sách](forum.php?mod=viewthread&tid=104131&extra=)| [Chợ24H](http://www.cho24h.vn)
GMT+7, 20/6/2018 04:58 , Processed in 0.015600 second(s), 10 queries .
© Copyright 2011-2018
**iSoftco** ®, All rights reserved
**Công ty TNHH Phần mềm Trí tuệ**
**Số ĐKKD:** 0101763368 do Sở KH & ĐT Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/7/2005, sửa đổi lần thứ 4 ngày 03/11/2011
**Văn phòng công ty:** P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
**Tel:** (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | **Fax:** (84-4) 37 875017 | **E-Mail:** [cho24h@isoftco.com](mailto:cho24h@isoftco.com)

Set-Cookie: DxRg_2132_sid=O2FBfs; expires=Wed, 20-Jun-2018 21:58:10 GMT; Max-Age=86400; path=/


markdown:
PHIẾU GHI DANH BAN NGÀNH
Phiếu ghi danh số 59
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Ban Ngành
Hội đồng Chứng Minh
Ban Điều hành
Thư ký - Tiếp tân
Thủ quỹ
Hương Đăng
Trần thiết
Hành Đường – Thi giả
Trai soạn
Phát hành ẩm thực
Thông dịch
Vận chuyển
Y tế
Văn nghệ
Trật tự
Kỹ thuật
Vệ sinh -Môi trường
Chỉ đến tham dự
Số ghi danh đưa đón
?
Ngày đến
Ngày đi
Phuong tien di chuyen
Chỗ nghỉ
AC2-2P-01
AC2-2P-02
AC2-2P-03
AC2-2P-04
AC2-2P-05
AC2-2P-06
AC2-2P-07
AC2-2P-08
AC2-2P-09
AC2-2P-10
AC2-2P-11
AC2-3P-01
AC2-3P-02
AC2-3P-03
AC2-3P-04
AC2-3P-05
AC2-4P-01
AC2-4P-02
AC2-4P-03
AC2-4P-04
AC2-4P-05
AC2-MP-01
AC3-2P-01
AC3-2P-02
AC3-2P-03
AC3-2P-04
AC3-2P-05
AC3-2P-06
AC3-2P-07
AC3-2P-08
AC3-2P-09
AC3-2P-10
AC3-2P-11
AC3-2P-12
AC3-2P-13
AC3-2P-14
AC3-2P-15
AC3-2P-16
AC3-2P-17
AC3-2P-18
AC3-4P-01
AC3-4P-02
AC3-4P-03
AC3-4P-04
AC3-4P-05
AC3-4P-06
AC3-4P-07
AC3-4P-08
AC3-4P-09
AC3-4P-10
AC3-4P-11
AC3-4P-12
AC3-4P-13
AC3-4P-14
AC3-4P-15
AC3-4P-16
AC3-4P-17
AC3-4P-18
AC3-6P-01
AC3-6P-02
AC3-6P-03
AC3-6P-04
BHO-3P-01
BHO-3P-02
CAMION
Personnel
RC3-2P-01
RC3-2P-02
RC3-2P-03
RC3-2P-04
RC3-2P-05
RC3-2P-06
RC3-2P-07
RC3-2P-08
RC3-2P-09
RC3-2P-10
RC3-2P-11
RC3-2P-12
RC3-2P-13
RC3-2P-14
RC3-2P-15
RC3-2P-16
RC3-3P-01
RC3-3P-02
RC3-3P-03
RC3-3P-04
RC3-3P-05
RC3-3P-06
RC3-3P-07
RC3-3P-08
RC3-3P-09
RC3-3P-10
RC3-3P-11
RC3-4P-01
RC3-4P-02
VH-CONGHIA
VH-GAC1
VH-GAC2
VH-KECHANHDIEN
VH-PHONG1
VH-PHONG2
VH-PHONG3
VH-PHONGTANG
VH-PHONGTANG2
VH-TANGHAM
VH-THUVIEN
VH-VANPHONG
Chú thích
Xep thu tu
Hiện trạng
Nouveau
Reserve
Valide
Annule
Confirme
Attente
Termine
(Cập nhật phiếu ghi danh trên đây)
Ghi danh BAN NGÀNH thêm (Phiếu mới)
Qua trang Ghi Danh đưa đón
Qua trang Ghi danh khách sạn
Trở về trang web Vạn Hạnh
Danh sách ghi danh
Tim ten
BanNganh
STT
HoTen
ChoNghi
DT
Email
HienTrang
NgayDen
NgayDi
SoDuaDon
DiChuyen
ChuThich
Hội đồng Chứng Minh
1
Hoà Thượng Thích Tánh Thiệt
VH-PHONGTANG
Reserve
2017-08-24
0000-00-00
623
Máy bay
OK - Chưa có ngày giờ đi về
2
Hoà Thượng Thích Như Điển
BHO-3P-01
Valide
2017-08-25
2017-08-28
483
Máy bay
OK
3
Hoà Thượng Thích Trí Minh
BHO-3P-01
Reserve
2017-08-26
2017-08-27
0
Máy bay
Không Đi
4
Hoà Thượng Thích Thiện Huệ
VH-PHONG1
Valide
2017-08-21
0000-00-00
576
Máy bay
OK
5
Hoà Thượng Thích Nguyên Siêu
BHO-3P-01
Reserve
0000-00-00
0000-00-00
0
Chưa có ngày giờ đến đi
6
Hoà Thượng Thích Trường Sanh
VH-PHONGTANG
Valide
2017-08-23
2017-08-27
0
Xe Thầy Quảng Viên
OK
7
Thượng Tọa Thích Minh Giác
AC3-6P-01
+31620071706
thichminhgiac@gmail.com
Valide
2017-08-25
2017-08-27
0
Tự túc (xe ca 50 ng)
OK
8
Thượng Tọa Thích Quảng Hiền
BHO-3P-02
Valide
2017-08-24
2017-08-28
499
Máy bay
OK
9
Thượng Tọa Thích Thông Trí
BHO-3P-02
Valide
2017-08-24
2017-08-31
574
Máy bay
OK
10
Thượng Tọa Thích Linh Ấn
AC3-6P-02
Reserve
0000-00-00
0000-00-00
0
Chưa có ngày giờ đến đi
11
Thượng Tọa Thích Hoằng Khai
VH-PHONG1
Reserve
2017-08-22
0000-00-00
654
OK - Chưa có ngày giờ đi về
12
Thượng Tọa Thích Thiện Niệm
VH-PHONG3
Valide
2017-08-23
0000-00-00
0
Xe lửa
OK - Chưa có ngày giờ đi
13
Thượng Tọa Thích Tâm Huy
VH-PHONG3
Reserve
2017-08-23
0000-00-00
0
OK
14
Thượng Tọa Thích Thiện Mỹ
VH-PHONG3
Reserve
2017-08-23
0000-00-00
657
OK -Chưa có ngày giờ đi về
15
Thượng Tọa Thích Quảng Đạo
AC3-6P-01
thichquangdao@khanhanh.fr
Valide
2017-08-24
2017-08-27
0
OK
16
Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc
VH-PHONGTANG2
Valide
2017-08-21
2017-08-31
0
OK
17
Thượng Tọa Thích Pháp Nhẫn
VH-PHONG3
Reserve
2017-08-24
0000-00-00
645
OK - Chưa có ngày giờ đi về
18
Thượng Toạ Thích Giác Trí
AC3-6P-01
+420775275869
nghiemquang@yahoo.com
Valide
2017-08-24
2017-08-27
567
Máy bay
OK
19
Thượng Tọa Thích Minh Định
AC3-6P-02
kimquangtu@gmail.com
Valide
2017-08-25
2017-08-27
0
Tự túc
OK
20
Thượng Tọa Thích Viên Giác
AC3-6P-02
Reserve
0000-00-00
0000-00-00
0
Đi bằng xe riêng
21
Thượng Tọa Thích Hạnh Thiện
AC3-6P-02
Reserve
0000-00-00
0000-00-00
0
Chưa có ngày giờ đến đi
22
Thượng Tọa Thích Viên Tịnh
AC3-6P-02
Valide
2017-08-25
2017-08-28
480
Máy bay
OK
23
Thượng Tọa Thích Nguyên Lạc
VH-GAC2
Reserve
2017-08-23
2017-08-28
600
Máy bay
OK - Chưa có ngày giờ đi về
24
Thượng Tọa Thích Tâm Đăng
BHO-3P-02
Reserve
2017-08-24
2017-08-27
600
Máy bay
OK - Chưa có ngày giờ đi về
25
Đại Đức Thích Tâm Nhật
VH-GAC2
+4917626097134
le_minhson78@yahoo.com
Valide
2017-08-21
0000-00-00
565
Máy bay
OK - Chưa có ngày giờ về
26
Thượng Tọa Thích Hạnh Vân
VH-GAC2
+4916092398502
th.hanhvan@gmail.com
Valide
2017-08-21
2017-08-29
631
Máy bay
OK
27
Thượng Tọa Mật Nhân (Đài Loan)
Reserve
2017-08-24
0000-00-00
660
Máy bay
OK
28
Đại Đức Thích Chúc Thành
VH-GAC2
+46736299399
Reserve
2017-08-21
0000-00-00
562
Máy bay
OK - Chưa có ngày giờ về
29
Đại Đức Thích Nguyên Niệm
VH-GAC2
Reserve
2017-08-24
0000-00-00
608
Máy bay
OK - Chưa có ngày giờ về
30
Thượng Tọa Thích Chúc Từ
VH-GAC2
Reserve
2017-08-24
0000-00-00
638
Máy bay
OK - Chưa có ngày giờ về
31
Đại Đức Thích Pháp Trú
AC3-6P-01
tcptru2015@gmail.com
Valide
2017-08-26
2017-08-27
642
Máy bay
OK
32
Đại Đức Thích Quảng Viên
AC3-6P-01
Valide
2017-08-23
2017-08-27
0
Tự túc
OK
33
Sư Bà Thích Như Tuấn
AC3-6P-03
Valide
2017-08-24
2017-08-28
607
Máy bay
OK
34
Ni Trưởng Thích Như Tường
AC3-4P-16
Valide
2017-08-24
2017-08-27
460
Xe lửa
OK
35
Ni Trưởng Thích Nữ Mỹ Thuận
VH-CONGHIA
Reserve
2017-08-15
2017-08-31
0
Máy bay
OK - Chưa có ngày giờ đi về
36
Ni Trưởng Thích Nữ Mỹ Tường
VH-CONGHIA
Reserve
2017-08-15
0000-00-00
0
Máy bay
OK - Chưa có ngày giờ đi
37
Ni sư Thích Nữ Trí Anh
AC3-6P-03
Valide
2017-08-24
2017-08-28
625
Xe lửa
OK
38
Ni Sư Thích Nữ Diệu Trạm
AC3-2P-05
0609090119
dieutram@gmail.com
Valide
2017-08-24
2017-08-27
0
Tự túc
OK
39
Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước
AC3-2P-05
+493036711288
Reserve
2017-08-24
2017-08-28
0
OK - Chưa có ghi danh đưa đón
40
Ni sư Thích Nữ Như Minh
AC3-6P-03
Valide
2017-08-24
2017-08-28
459
Máy bay
OK
41
Ni sư Thích Nữ Huệ Châu
VH-VANPHONG
Reserve
2017-08-22
0000-00-00
614
OK - Chưa có ngày giờ về
42
Ni Sư Thích Nữ Thanh Chơn
AC3-6P-03
0768915661
Valide
2017-08-24
2017-08-28
625
Xe lửa
OK
43
Sư Cô Thích Nữ Đàm Phương
AC3-2P-07
Valide
2017-08-25
2017-08-27
0
Tự túc
OK
44
Sư Cô Thích Nữ Viên Bảo
VH-VANPHONG
Valide
2017-08-16
2017-09-04
612
Máy bay
OK
45
Sư Cô Thích Nữ Như Quang
AC3-6P-03
Valide
2017-08-24
2017-08-28
607
Máy bay
OK
46
Sư Cô Thích Nữ Tuệ Đăng
VH-KECHANHDIEN
Reserve
2017-08-22
0000-00-00
614
Máy bay
OK - Chưa có ngày giờ về
47
Sư Cô Thích Nữ Nhất Nguyên
AC3-4P-16
Valide
2017-08-24
2017-08-27
460
Xe lửa
OK
48
Sư Cô Thích Nữ Tuệ Âm
VH-KECHANHDIEN
Reserve
2017-08-21
0000-00-00
536
Máy bay
OK
49
Sư Cô Thích Nữ Đức Khiêm
VH-CONGHIA
Valide
0000-00-00
0000-00-00
0
OK
50
Sư Cô Thích Nữ Tâm Nghĩa
VH-VANPHONG
0651268816
Valide
2017-08-21
2017-08-31
0
OK
51
Sư Cô Thích Nữ Đức Thông
VH-CONGHIA
Valide
2017-08-21
2017-08-29
0
OK
52
Sư Cô Thích Nữ Nhuận Lương
VH-KECHANHDIEN
0783641877
tuenhu85@yahoo.com.vn
Valide
2017-08-21
2017-08-28
609
Máy bay
OK
53
Ni Sư Thích Nữ Diệu Tín
VH-KECHANHDIEN
Reserve
2017-08-25
0000-00-00
644
OK - Chưa có ngày giờ về
54
Sư Cô Tuệ Đàm Châu
VH-KECHANHDIEN
tdamchau69@yahoo.com
Reserve
2017-08-25
0000-00-00
644
OK - Chưa có ngày giờ về
55
Sư Cô Tuệ Đàm Nghiêm
VH-KECHANHDIEN
+4917681142750
Reserve
2017-08-25
0000-00-00
644
OK - Chưa có ngày giờ về
56
Sư Cô Thích Nữ Thông Nghĩa
VH-KECHANHDIEN
Valide
2017-08-24
2017-08-27
0
Tự túc
OK
57
Sư Cô Thích Nữ Thông Nguyệt
VH-KECHANHDIEN
Valide
2017-08-24
2017-08-27
0
Tự túc
OK
58
Sư Cô Thích Nữ Vạn Nguyên
VH-KECHANHDIEN
Valide
2017-08-24
2017-08-27
0
Tự túc
59
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Tín
VH-KECHANHDIEN
Valide
2017-08-24
2017-08-27
0
OK
Ban Điều hành
60
Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc
0652447448
61
Sư Cô Thích Nữ Tâm Nghĩa
0651268816
Valide
0000-00-00
0000-00-00
0
Thư ký - Tiếp tân
62
Ni Sư Diệu Trạm
0609090119
dieutram@gmail.com
Valide
0000-00-00
0000-00-00
0
63
Không Hồng
0650694234
mychi@free.fr
Valide
2017-08-21
2017-08-27
0
64
Tịnh Liên*
0621318026
Valide
2017-08-23
2017-08-27
0
65
Diệu Hợp
0610102992
Valide
2017-08-25
2017-08-26
0
66
Quảng Đoan*
0664825172
Valide
2017-08-24
2017-08-27
0
67
Tâm Hải
68
Linh
69
Diệu Thiện - Minh Thi
Valide
2017-08-25
2017-08-26
0
70
Khuong Thi My Nga
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
Lo valise
71
Nguyen Janot
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
Lo valise
72
Nhuận Mỹ*
0637493003
Valide
2017-08-24
2017-08-27
0
73
Hiền Tuệ Thục
Nouveau
2017-08-25
2017-08-27
0
Buổi chiều 25,26
74
Hồng Liên
Nouveau
2017-08-25
2017-08-27
0
75
Viên Lợi*
Nouveau
2017-08-24
2017-08-28
0
In bản đồ khách sạn
Thủ quỹ
76
Viên Minh
0645010474
Hương Đăng
77
Quảng Phước
78
Tuệ Thanh
79
Thân Thâm Giới
0695767480
Valide
2017-08-21
2017-08-29
0
80
Kim Dung
81
Quảng Huệ
82
Nguyên Chính (Yến)
VH-TANGHAM
Nouveau
2017-08-23
2017-08-28
0
Máy bay
Trần thiết
83
Đồng Lễ
84
Đồng Huy
85
Viên
86
Hải
7/7
87
Mai
0666870718
Hành Đường – Thi giả
88
Sư Cô Huệ Châu
+4915221502805
89
Sư Cô Như Quang
90
Quảng Tịnh
0624713258
91
Sư Cô Tuệ Đăng
92
Sư Cô Viên Bảo
93
Sư Cô Tuệ Âm
94
Sư Cô Từ Khánh
95
Diệu Hương (Lệ Hoa)
VH-TANGHAM
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
96
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Khánh*
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
97
Minh Bổn (Lai)
Nouveau
2017-08-25
2017-08-28
0
Thị giả trai đàn
98
Như Huệ (Thảo)
Nouveau
2017-08-25
2017-08-27
0
Thị giả trai đàn
99
Huệ Quang Dương Ngọc Ti
+4797074083
ngoc_liti@hotmail.com
Valide
2017-08-24
2017-08-27
0
Thị giả
100
Minh Nguyệt Dương Ngọc Tuyết
Nouveau
2017-08-24
2017-08-27
0
101
Chơn Trung Phan Trung Hiếu
+4748278618
hieutrungchon@hotmail.com
Valide
2017-08-24
2017-08-27
0
Trai soạn
102
Sư Cô Nhuận Lương
0783641877
tuenhu85@yahoo.com.vn
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
103
Tịnh Anh - Hoàng Yến
0652589685
104
Tịnh Diệu - Loan
0641487921
105
Diệp (Paris)
0695552745
106
Thu (Amiens)
0695219141
107
Tuệ Tâm - Hà
VH-TANGHAM
0628072792
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
108
Sư Cô Tuệ Viên
109
Mỹ Thể
0612698487
nguyenmythe1504@yahoo.fr
Nouveau
2017-08-22
2017-08-28
463
110
Diệu Dung
111
Nguyệt
112
Trang (Quang)
113
Quang (Trang)
114
Sương (Diệu Thiện)
VH-TANGHAM
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
115
Thanh Duc
VH-TANGHAM
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
116
Chú Lực
VH-THUVIEN
Valide
2017-08-23
2017-08-27
632
Máy bay
Phát hành ẩm thực
117
Hương Tuệ Ngạn
118
Thiên Cúc
0615832444
Chè
119
Huệ
0632398434
Chè
120
Diệu Huyền - Minh Châu
Cà phê, trà, bánh
121
Kiều
122
Hiếu Anh
VH-KECHANHDIEN
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
123
Nelly Le Nedelec
+33661948773
Valide
2017-08-24
2017-08-27
0
124
Truong Emmanuelle
Nouveau
2017-08-25
2017-08-27
0
125
Dubois Eddy
Nouveau
2017-08-25
2017-08-27
0
126
Diễm
Nouveau
2017-08-26
2017-08-26
0
Thông dịch
127
Tuệ Lạc
0613628035
128
Quảng Nghiệp
0622531086
Vận chuyển
129
Tịnh Liên
0621318026
130
Quốc (Sài Gòn)
0615053121
Nouveau
2017-08-26
2017-08-27
0
131
Xuân Hải
0769345153
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
132
Fabrice
0652301482
Valide
0000-00-00
0000-00-00
0
133
Anh Sơn
0662375418
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
134
Camille Mahé
0622683526
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
135
Kim Anh
VH-TANGHAM
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
136
Mỹ Chi*
0650694234
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
137
Anh Điệp*
0651968612
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
138
Tài
0661340322
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
139
Hải Christian
0620845400
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
140
Anh Sáu
0667435442
Valide
2017-08-23
2017-08-27
0
141
Tường
0767272188
Valide
2017-08-22
2017-08-29
0
142
Lam
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
Y tế
143
Tâm Hải
0785894068
144
Viên Trí
Văn nghệ
145
Quảng Đoan
0664825172
morganephuong.mercier@yahoo.fr
146
Nhuận Mỹ
0637493003
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
147
Gia Huy
0017148632086
giahuymusic@yahoo.com
Reserve
2017-08-24
2017-08-28
615
OK
148
Lâm Đình Huy
dinhhuy78@hotmail.com
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
Nhạc sĩ
149
Huyên GĐPT Thiện Minh (10)
+33622531086
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
150
Xuân Vân GĐPT Quảng Đức
+33615029839
151
GĐPT Vạn Hạnh
152
GĐPT Phổ Hiền
Trật tự
153
Quảng Hóa
CAMION
0782358975
CAMION
154
Xuân Vân
VH-TANGHAM
0615029839
Valide
0000-00-00
0000-00-00
0
155
Michaël Girault
0638918221
156
Huy
157
Danh
158
Viên Pháp
159
Cindy
CAMION
0683544172
Nouveau
2017-08-25
2017-08-27
0
160
Cindy (2)
161
Cường Saint Brieuc
Valide
2017-08-25
2017-08-27
0
162
GĐPT Pháp (1)
163
GĐPT Pháp (2)
164
GĐPT Pháp (3)
165
GĐPT Pháp (4)
166
GĐPT Pháp (5)
167
GĐPT Pháp (6)
168
GĐPT Pháp (7)
169
GĐPT Pháp (8)
170
GĐPT Pháp (9)
171
GĐPT Pháp (10)
172
Nguyễn Thế Thịnh
+33661948773
Valide
2017-08-24
2017-08-27
0
Kỹ thuật
173
Viên Lợi
0661340322
manhtai.ly@free.fr
Valide
2017-08-21
2017-08-28
0
174
Minh Hiển
AC3-4P-15
0651420595
Valide
2017-08-24
2017-08-27
0
175
Giàu
0651134888
176
Luân Ripert
0614236698
tony.ripert@free.fr
Nouveau
2017-08-25
2017-08-27
0
177
Thế
178
Eric
+33631138672
Valide
2017-08-26
2017-08-27
0
179
Giác Đức
Personnel
0664823608
Valide
2017-08-25
2017-08-27
0
Quay phim
Vệ sinh -Môi trường
180
Viên Hiếu
VH-TANGHAM
0625354482
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
181
Quảng Huệ
182
Đồng Huy
183
Nguyễn Thi Viên
VH-TANGHAM
Nouveau
2017-08-21
2017-08-28
0
Chỉ đến tham dự
184
Phật tử tại Hoà Lan (49)
Nouveau
0000-00-00
0000-00-00
0
185
Chua Pho Hien (15)
186
Fernand Régie technique
0664093856
187
Phái đoàn Lương Văn Xin Đức Quốc (50)
188
Minh Trọng
0753956619
Nouveau
2017-08-24
2017-08-28
0
189
Kinh Dương
+491749915578
minhnha_ng@yahoo.fr
Nouveau
2017-08-18
2017-08-28
0
Máy bay
190
Quốc Mimie Strasbourg (5)
Nouveau
2017-08-24
2017-08-27
0
191
Phái đoàn Minh Định chùa Kim Quang (60)
Nouveau
2017-08-26
0000-00-00
0
/


markdown:
## Chứng nhận hợp quy mặt nạ phòng độc
[Pham Viet](http://chungnhan.vn/author/admincertend)
Ngày 14/03/2017 Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol Cert) được Cục An toàn – Bộ Lao động Thương binh & Xã hội
[chỉ định đánh giá cấp chứng nhận hợp quy](http://chungnhan.vn/cuc-toan-lao-dong-chi-dinh-vinacontrol-chung-nhan-hop-quy.html) các sản phẩm, hàng hóa thuộc quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội. Vinacontrol là đơn vị duy nhất được Bộ LĐTBXH [chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy các thiết bị Bảo hộ lao động](http://chungnhan.vn/cuc-toan-lao-dong-chi-dinh-vinacontrol-chung-nhan-hop-quy.html) theo chỉ định số 22/QĐ-ATLĐ ngày 14 tháng 03 năm 2017. Hiện nay Vinacontrol đã đánh giá cấp chứng nhận một số đơn vị trong thị trường Việt Nam. Xem [chỉ định chứng nhận hợp quy Thiết bị bảo hộ lao động](http://chungnhan.vn/cuc-toan-lao-dong-chi-dinh-vinacontrol-chung-nhan-hop-quy.html) của Vinacontrol [tại đây](http://www.mediafire.com/file/8qxn86ow24su81m/Ch%E1%BB%A9ng+nh%E1%BA%ADn+h%E1%BB%A3p+quy+B%E1%BB%99+L%C4%90TBXH.14.03.17.pdf) **Mặt nạ phòng độc** là một trong những sản phẩm phải chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn ** QCVN 10:2012/BLĐTBXH. **Chúng ta cùng tìm hiểu về một vài điểm của thủ tục **chứng nhận hợp quy mặt nạ phòng độc**
Thế nào là
**chứng nhận hợp quy mặt nạ phòng độc** ? Chứng nhận hợp quy mặt nạ phòng độc chính là hoạt động đánh giá hệ thống sản xuất, thử nghiệm các chỉ tiêu của các sản phẩm mặt nạ phòng độc và bán mặt nạ phòng độc rồi so sánh với các tiêu chí của Hệ thống đảm bảo chất lượng và tiêu chí kỹ thuật được quy định trong Quy chuẩn **QCVN 10:2012/BLĐTBXH** để kết luận sản phẩm đạt Quy chuẩn **QCVN 10:2012/BLĐTBXH** hay không đạt.
Căn cứ pháp lý của hoạt động
**đánh giá chứng nhận hợp quy mặt nạ phòng độc**: Căn cứ theo **Thông tư 25/2012/TT-BLĐTBXH** và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia **QCVN 10:2012/BLĐTBXH**
Ai là người phải thực hiện
**chứng nhận hợp quy mặt nạ phòng độc: **Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc. **Các loại mặt nạ phòng độc nào cần phải chứng nhận hợp quy ? **Các bộ lọc dùng trong các mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc được phân loại theo mục 5 của Tiêu chuẩn Châu Âu EN 14387: 2004 (E); Với những bộ lọc sử dụng để đề phòng khí CO, các quy định về an toàn được áp dụng theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 404: 2005. **Quy trình chứng nhận hợp quy mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc:** **Trường hợp 1:** Các sản phẩm **mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc** được sản xuất trong nước thì chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 nêu tại Điều 5 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Quy trình như sau: *Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy giấy theo mẫu đăng ký chứng nhận của Vinacontrol* *Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng, báo giá* *Bước 3: Tư vấn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng tại nhà máy (nếu có ISO 9001 thì bỏ qua bước này)* *Bước 4: Vinacontrol tiến hành đánh giá hợp quy tại nhà máy và lấy mẫu thử nghiệm* *Bước 5: Thẩm xét hồ sơ đánh giá* *Bước 6: Vinacontrol cấp chứng nhận hợp quy.* **Trường hợp 2: **Các sản phẩm **mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc** nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 nêu tại Điều 5 Thông tư số 28. Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 chỉ có giá trị hiệu lực đối với lô hàng được đánh giá chứng nhận. Quy trình như sau: *Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy giấy theo mẫu đăng ký chứng nhận của Vinacontrol* *Bước 2: Doanh nghiệp nhập khẩu đăng ký thủ tục kiểm tra chất lượng với Hải quan (đối với lô hàng nhập khẩu)* *Bước 3: Vinacontrol tiến hành đánh giá, lấy mẫu thử nghiệm của lô hàng (có thể lấy mẫu tại cảng hoặc tại kho hàng)* *Bước 4: Vinacontrol cấp giấy chứng nhận hợp quy.* **Mẫu chứng nhận mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc: **Đây là một mẫu chứng nhận cho mặt nạ phòng độc mà Vinacontrol đã cấp cho Công ty Vật tư Hóa chất Mỏ Hà Nội thuộc Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ (Vinacomin)
**Hãy liên hệ VINACONTROL để được chứng nhận mặt nạ phòng độc và bán mặt nạ phòng độc** **VINACONTROL**
Hotline : 0987 165 589 / 0945 46 40 47
Email: chnam@vnce.vn
Trụ sở: 54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng,Hà Nội
Địa chỉ giao dịch: 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chi nhánh: 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.
Website: www.chungnhan.vn
## There are no comments yet

Server: LiteSpeed

Accept-Ranges: bytes

Cache-Control: max-age=0, private, no-store, no-cache, must-revalidate

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


markdown:
## Lĩnh vực tiêu chuẩn – quy chuẩn
[Chu Huy Nam](http://chungnhan.vn/author/admincert) **Câu hỏi 1:** **Tiêu chuẩn là gì?**
Trả lời:
Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.
Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.
*(theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật – 2006)* **Câu hỏi 2:** **Quy chuẩn là gì?**
Trả lời:
Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.
Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng.
*(theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật – 2006)*
## There are no comments yet


markdown:
Hiện nay trên thị trường đang có nhiều nơi chào
**bán vi cá mập** với mức giá rẻ bèo khiến nhiều người sợ rằng vi cá mập là giả và không có chất lượng. Đứng trước tình trạng này, công ty chúng tôi đã tiến hành thu **mua vi cá mập** với xuất xứ rõ ràng và đã qua kiểm tra chất lượng đảm bảo cho người tiêu dùng an tâm. Ngoài ra mức *giá bán vi cá mập* chúng tôi áp dụng là một mức giá hợp lý đã được nhiều khách hàng chấp thuận đặt mua.
### Tại sao bạn nên mua vi cá mập để sử dụng?
### Vi cá mập với nhiều tác dụng bổ ích cho cơ thể
Vi cá mập được xếp vào loại
[hải sản](/) cao cấp không phải bởi vì giá thành kinh tế cả chục triệu mà còn vì giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao trong vi cá. Lúc trước vi cá không hề được để ý đến cho đến khi các nhà khoa học nghiên cứu và phát hiện được rằng vết thương mong chóng lành khi được đắp bằng [sụn vi cá mập](http://chuyenhaisantuoisong.com/t/sun-vi-ca-map). Từ đó, vi cá mập được ưa chuộng và càng được nghiên cứu khai thác thêm nhiều công dụng hữu ích như: chất Chondroitin giúp chữa các bệnh về xương khớp như thấp khớp, đau nhức xương khớp, giúp chữa các bệnh về mắt như viêm giác mạc, bồi bổ sức khỏe như tăng sự phát triển của cơ thể, …
## Các loại vi cá mập được được bán và giá bán:
### Vi cá mập dạng đã làm sạch
+ Cước vi cá mập loại thượng hạng 100gram : 2,500,000 vnđ/100g
+ Cước vi cá mập loại 1 ( đã qua sơ chế còn nguyên vây) 100gram : 1,990,000 vnđ/100g
+ Cước vi cá mập loại 2 100gram : 1.490.000 vnđ/100g
+ Vi cá mập khô chưa làm sạch 100gram : .990.000 vnđ/100g
+Vi cá mập tươi làm sạch bảo quản lạnh : 690.000 vnđ/100g
Tại sao bạn nên mua vi cá mập của chúng tôi
### Vi cá mập ngon đảm bảo chất lượng
Công ty chúng tôi là công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Ông Giàu với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp
[hải sản](/) đặc biệt là vi cá mập đã trở thành nơi uy tín được nhiều khách hàng tin tưởng mua dùng. Không những thế, vi cá mập của chúng tôi được nhập đã qua kiểm định chất lượng. Ngoài ra, công ty của chúng tôi đã được cấp giấy chứng nhận là cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Hình thức đặt hàng nhanh chóng, chỉ cần quý khách gọi điện thoại đến số Hotline, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về
[sản phẩm](http://chuyenhaisantuoisong.com/c/san-pham) và hướng dẫn đặt hàng một cách nhiệt tình. Sau đó bạn chọn hình thức thanh toán và dịch vụ chuyển hàng của chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ quý khách trên khắp cả nước:
|An Giang |
Bà Rịa – Vũng Tàu
Bắc Giang
Bắc Kạn
Bạc Liêu
Bắc Ninh
Bến Tre
Bình Định
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cao Bằng
Đắk Lắk
Đắk Nông
Điện Biên
Đồng Nai
Đồng Tháp
Gia Lai
Hà Giang
|Hà Nam |
Hà Tĩnh
Hải Dương
Hậu Giang
Hòa Bình
Hưng Yên
Khánh Hòa
Kiên Giang
Kon Tum
Lai Châu
Lâm Đồng
Lạng Sơn
Lào Cai
Long An
Nam Định
Nghệ An
Ninh Bình
Ninh Thuận
Phú Thọ
Quảng Bình
|Quảng Nam |
Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Quảng Trị
Sóc Trăng
Sơn La
Tây Ninh
Thái Bình
Thái Nguyên
Thanh Hóa
Thừa Thiên Huế
Tiền Giang
Trà Vinh
Tuyên Quang
Vĩnh Long
Vĩnh Phúc
Yên Bái
Phú Yên
Chúng tôi có đơn vị cung cấp vi cá mập với phạm vi trên khắp cả nước đặc biệt đối với các quận tại TpHCM chúng tôi có giao hàng tận nơi. Đối với các tỉnh thành khác, chúng tôi có đội ngũ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không hoặc ô tô tùy theo yêu cầu của quý khách.
Chúc các bạn có được
**nguyên liệu vi cá mập** thật chất lượng.

Server: cloudflare

X-Content-Type-Options: nosniff

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Set-Cookie: wordpress_logged_in_cb6ff62a827235ab8bdd2974d1a9a757=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; httponly

X-XSS-Protection: 1; mode=block

X-Powered-By: VPSSIM


markdown:
![Dịch vụ máy photocopy Dịch vụ máy photocopy](img/dich-vu-photo.png)
** ** [
BáO GIá MựC MáY PHOTOCOPY BIZHUB ](detail/bao-gia-muc-may-photocopy-bizhub.html) [BáO GIá MựC MáY PHOTOCOPY BIZHUB](detail/bao-gia-muc-may-photocopy-bizhub.html)
Liên hệ
**Lượt xem: 1,413** **Máy photocopy bizub** được du nhập về Việt Nam khá lâu. Máy được rất nhiều văn phòng công ty ưa chuộng bởi tính năng hiện đại - độ bền cao. Máy sử dụng một thời gian dài thường gặp tình trạng kẹt giấy, bản chụp lem... Trong đó, có hết mực. Khi máy hết mực sẽ báo một thông số add torner...
Bạn muốn tìm đơn vị cung cấp mực uy tín - giá tốt nhất tại khu vực bạn sinh sống hoặc làm việc. Thì An Thịnh là nơi chuyên cung cấp dòng mực bizhub chất lượng tại TP.HCM.
Chúng tôi có chi nhánh rải dài tại TPHCM và các tỉnh thành lân cận vì thế sẽ đảm bảo phục vụ khách hàng nột cách tốt nhất.
**Địa điểm và khu vực nạp mực máy photocopy tận nơi tại Sài Gòn và các tỉnh khác:**
|
|Địa điểm |
|Khu vực có đội ngũ kỹ thuật nạp mực máy photocopy
|
|Nạp mực máy photocopy tại Sài Gòn |
|
+ Tại quận 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
+ Tại quận Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh,Bình Tân, Phú Nhuận
+ Tại quận Tân Bình, Tân Phú
+ Tại huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ, Nhà Bè...
|
|Nạp mực máy photocopy tại các tỉnh thành |
|
+ Tại An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Thuận, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Kiên Giang, Long An, Tây Ninh, Bạc Liêu, Bình Dương, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp.
+ Riêng đối với các tỉnh xa hơn nữa chúng tôi sẽ gởi hàng qua chành xe hoặc qua đường bưu điện trong ngày.
**Chúng tôi chuyên cung cấp dòng mực máy photocopy bizhub chính hãng:**
|Mực TN-114 (413g/chai) / Toner TN-114 (413g/chai)|
|Mực Minolta TN-116/117/Bizhub 164/184/7718|
|Mực Cartridge Minolta TN-116/117/ Bizhub 184/164/7718/ Bizhub 195/215|
|Mực Cartridge Minolta TN-217-B/ BizHub 223/283|
|Mực Minolta TN-311/Bizhub 350/362 (AA)|
|Mực Cartridge Minolta TN414/ Konica Minolta bizhub 363/423/7828|
|Mực Konica Minolta EP-2030/3000/3010|
|Mực Konica Minolta DI2010/2010F/2510/2510F/3010/3010F/3510/3510F|
|Mực MT 104 A / Toner MT 104 A|
|Mực MT 302 A / Toner MT 302 A|
|Mực Di2010/2510/3010/3510/MT303 CET6704/ Toner Di2010/2510/3010/3510/MT303|
|Mực TN-116/Bizhub 164/184/7718 CET6701/ Toner TN-116/Bizhub 164/184/7718|
|Mực TN-117 / Toner TN-117|
|Mực TN-211 (360g/chai) / Toner TN-211 (360g/chai)|
|
|
|
|HÌNH ẢNH MÁY |
|CHỨC NĂNG |
|GIÁ THUÊ
|
||
|
- Copy Laser trắng đen + in mạng + scan màu qua mạng
- Tốc độ
- Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.
- Màn hình điều khiển cảm ứng màu LCD
- Khổ giấy A3 - A4 - A5
- Trọng lượng: 60 Kg
- Công suất tối đa: 30.000 bản/tháng
|
|
|
||
|
- Copy Laser trắng đen + in mạng + scan màu qua mạng
- Tốc độ
- Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.
- Màn hình điều khiển cảm ứng màu LCD
- Khổ giấy A3 - A4 - A5
- Trọng lượng: 75 Kg
- Công suất tối đa: 25.000 bản/tháng
|
|
|
||
|
- Copy Laser trắng đen + in mạng + scan màu qua mạng
- Tốc độ
- Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.
- Màn hình điều khiển cảm ứng màu LCD
- Khổ giấy A3 - A4 - A5
- Trọng lượng: 97 Kg
- Công suất tối đa: 40.000 bản/tháng
|
|
|
||
|
- Copy Laser trắng đen + in mạng + scan màu qua mạng
- Tốc độ
- Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.
- Màn hình điều khiển cảm ứng màu LCD
- Khổ giấy A3 - A4 - A5
- Trọng lượng: 97 Kg
- Công suất tối đa: 50.000 bản/tháng
|
|
|
||
|
- Copy Laser màu + in mạng + scan màu qua mạng
- Tốc độ
- Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.
- Màn hình điều khiển cảm ứng màu LCD
- Khổ giấy A3 - A4 - A5
- Trọng lượng: 97 Kg
- Công suất tối đa: 30.000 bản/tháng
|
|
|
||
|
- Copy Laser trắng đen + in mạng + scan màu qua mạng
- Tốc độ
- Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.
- Màn hình điều khiển cảm ứng màu LCD
- Khổ giấy A3 - A4 - A5
- Trọng lượng: 297 Kg
- Công suất tối đa: 80.000 bản/tháng
|
|
|
|
|
|**DỊCH VỤ MÁY VĂN PHÒNG:** **LIKE TRANG ĐỂ KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI QUA FACEBOOK:** **LIÊN QUAN**

Server: Apache

Connection: Upgrade, close

Transfer-Encoding: chunked


markdown:
![Dịch vụ máy photocopy Dịch vụ máy photocopy](img/dich-vu-photo.png)
** ** [
MáY PHOTOCOPY FUJI XEROX DC S1810 ](detail/may-photocopy-fuji-xerox-dc-s1810.html) [MáY PHOTOCOPY FUJI XEROX DC S1810](detail/may-photocopy-fuji-xerox-dc-s1810.html)
19.800.000 VNĐ
**Lượt xem: 246**
Máy photocopy fuji xerox dc S1810 là dòng máy nhỏ có tốc độ 18 tờ thích hợp cho các văn phòng công ty với số lượng in ấn ít trong ngày.
**TÍNH NĂNG CƠ BẢN MÁY PHOTOCOPY XEROX DC S1810**
Máy Photocopy kỹ thuật số, Laser trắng đen
Chức năng: Copy + In mạng + Scan màu mạng
Bộ nạp và đảo 2 mặt bản gốc tự động (ARDF)
Bộ đảo 2 mặt bản sao tự động (Duplex)
Tốc độ: 18 bản/phút. Khổ giấy lớn nhất: A3
Khay giấy vào : 1 khay x 250 tờ
Khay giấy tay : 100 tờ
Khay giấy ra bản sao: 500 tờ
Thu Nhỏ / Phóng to : 25% – 400%
Độ phân giải : 600 dpi x 600 dpi
Dung lượng bộ nhớ : 128 MB
Chức năng chia bộ điện tử.
Chức năng tiệt kiệm điện năng.
Hệ thống tái sử dụng mực thải.
**TÍNH NĂNG CHI TIẾT MÁY PHOTOCOPY XEROX DC S1810 :**
Thời gian khởi động máy: 30 giây
Thời gian chụp bản đầu tiên: 7.5 giây
Sao chụp liên tục: 999 bản
Công suất tiêu thụ: 1.76 kW
Nguồn điện : 220V
Kích thước (W x D x H) : 595 x 569 x 581 mm
Trọng lượng: 36 Kg
|
|
|
|HÌNH ẢNH MÁY |
|CHỨC NĂNG |
|GIÁ THUÊ
|
||
|
- Copy Laser trắng đen + in mạng + scan màu qua mạng
- Tốc độ
- Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.
- Màn hình điều khiển cảm ứng màu LCD
- Khổ giấy A3 - A4 - A5
- Trọng lượng: 60 Kg
- Công suất tối đa: 30.000 bản/tháng
|
|
|
||
|
- Copy Laser trắng đen + in mạng + scan màu qua mạng
- Tốc độ
- Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.
- Màn hình điều khiển cảm ứng màu LCD
- Khổ giấy A3 - A4 - A5
- Trọng lượng: 75 Kg
- Công suất tối đa: 25.000 bản/tháng
|
|
|
||
|
- Copy Laser trắng đen + in mạng + scan màu qua mạng
- Tốc độ
- Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.
- Màn hình điều khiển cảm ứng màu LCD
- Khổ giấy A3 - A4 - A5
- Trọng lượng: 97 Kg
- Công suất tối đa: 40.000 bản/tháng
|
|
|
||
|
- Copy Laser trắng đen + in mạng + scan màu qua mạng
- Tốc độ
- Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.
- Màn hình điều khiển cảm ứng màu LCD
- Khổ giấy A3 - A4 - A5
- Trọng lượng: 97 Kg
- Công suất tối đa: 50.000 bản/tháng
|
|
|
||
|
- Copy Laser màu + in mạng + scan màu qua mạng
- Tốc độ
- Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.
- Màn hình điều khiển cảm ứng màu LCD
- Khổ giấy A3 - A4 - A5
- Trọng lượng: 97 Kg
- Công suất tối đa: 30.000 bản/tháng
|
|
|
||
|
- Copy Laser trắng đen + in mạng + scan màu qua mạng
- Tốc độ
- Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.
- Màn hình điều khiển cảm ứng màu LCD
- Khổ giấy A3 - A4 - A5
- Trọng lượng: 297 Kg
- Công suất tối đa: 80.000 bản/tháng
|
|
|
|
|
|**DỊCH VỤ MÁY VĂN PHÒNG:** **LIKE TRANG ĐỂ KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI QUA FACEBOOK:** **LIÊN QUAN**
-
[new](shop-product-sidebar.html) [Lượt xem: 271]
## Máy photocopy fuji xerox dc 7080CP
223.800.000 VNĐ
-
[new](shop-product-sidebar.html) [Lượt xem: 255]
## Máy photocopy fuji xerox dc 4070CP
81.800.000 VNĐ
-
[New](shop-product-sidebar.html) [Lượt xem: 302]
## Máy photocopy fuji xerox dc S2520
31.800.000 VNĐ
-
[New](shop-product-sidebar.html) [Lượt xem: 301]
## Máy photocopy fuji xerox dc S2060
45.800.000 VNĐ
-
[New](shop-product-sidebar.html) [Lượt xem: 245]
## Máy photocopy fuji xerox dc S2010
20.800.000 VNĐ
-
[new](shop-product-sidebar.html) [Lượt xem: 246]
## Máy photocopy fuji xerox dc 5070CP
123.800.000 VNĐ
-
[New](shop-product-sidebar.html) [Lượt xem: 229]
## Máy photocopy fuji xerox dc S2320
29.000.000 VNĐ
-
[new](shop-product-sidebar.html) [Lượt xem: 242]
## Máy photocopy fuji xerox dc 6080CP
201.800.000 VNĐ
-
[New](shop-product-sidebar.html) [Lượt xem: 282]
## Máy photocopy fuji xerox dc S2011
23.800.000 VNĐ
-
[New](shop-product-sidebar.html) [Lượt xem: 302]
## Máy photocopy fuji xerox dc S3065
51.800.000 VNĐ
-
[New](shop-product-sidebar.html) [Lượt xem: 258]
## Máy photocopy fuji xerox dc S3060
48.800.000 VNĐ