text:
- 31 trang
- Lượt xem: 235
- Download: 73
CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH MÁY BIẾN ÁP
Chia sẻ: truong_toilatoi
Tài liệu tham khảo về bài tập vận hành máy biến áp
Thể loại:Kỹ Thuật - Công Nghệ » Điện - Điện tử
Chủ đề liên quan:
Nội dung Text: CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH MÁY BIẾN ÁP
- CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH MÁY BIẾN ÁP Bài số 31. Các thông số của một máy biến áp 250kVA, 2400/480V làm việc ở điện áp định mức, công suất định mức và hệ số công suất cosϕ = 0.82 chậm sau là XnCA = 1.08Ω và RnCA = 0.123Ω. Máy biến áp làm nhiệm vụ hạ điện áp. Vẽ mạch tương đương và xác định (a) thông số tương đương phía hạ áp; (b) điện áp không tải; (c) độ thay đổi điện áp; (d) tính lại các mục trên nếu máy biến áp làm nhiệm vụ tăng áp và cosϕ = 0.7 vượt trước. Mạch điện tương đương của máy biến áp: Zn1 & =& /a I1t I 2 I1 & RCA jXCA a2jXHA a2RHA & U1 ZZ v UU & 2 Z’t = a2Zt Tỉ số biến đổi điện áp: 2400 a= =5 480 Thông số tương đương phía hạ áp: R 0.123 R nH A = nCA = 2 = 0.0049Ω a 2 5 XnCA 1.08 XnH A = 2 = 2 = 0.0432Ω a 5 Z nH A = 0.0049 + j0.0432 = 0.0435�83.53o Ω Tổng trở tải : U2 480 2 zt = 2 = = 0.9216Ω Sd m 250 = 10 3 Z t = 0.9216�34.92 o Ω Dòng điện tải: U & 480 It = 2 = & = 520.83�− 34.92o A Z t 0.9216� 34.92 Điện áp không tải: EH A = U 2 + I t Z nH A = 480 + 520.83�− 34.92 o � & & & 0.0435�83.53o = 495.264� o V 1.96 30
- Độ thay đổi điện áp: E − U 2 495.264 − 480 ∆U = H A = = 0.0318 = 3.18% U2 480 Bài số 32. Một máy biến áp 333.3kVA, 4160/2400V làm nhiệm vụ hạ điện áp có điện trở và điện kháng tương đương phía cao áp là RnCA = 0.5196Ω và XnCA = 2.65Ω . Giả sử máy làm việc ở điện áp định mức, tải định mức và hệ số công suất cosϕ = 0.95 vượt trước. Vẽ mạch tương đương và tính (a) điện áp không tải; (b) độ thay đổi điện áp; (c) tổng trở vào của máy biến áp khi có tải Tỉ số biến đổi điện áp: 4160 a= = 1.733 2400 Thông số tương đương phía hạ áp: R 0.5196 R nH A = nCA = = 0.173Ω a 2 1.7332 X 2.65 XnH A = nCA = = 0.882Ω a 2 1.732 Z nH A = 0.173 + j0.882 = 0.8988� 78.9 o Ω Tổng trở tải : U2 2400 2 zt = 2 = = 17.297 Ω Sd m 333 = 10 3 Z t = 17.297 �− 18.19 o = (16.433 − j5.3995)Ω Z 2 = a 2 Z t = 1.732 � t 17.297 �− 18.19 o = 51.968�− 18.19 o = (49.371 − j16.223)Ω Dòng điện tải: U & 2400 It = 2 = & =.138.75 18.19 o A Z t 17.297 �− 18.19 o Điện áp không tải: EH A = U 2 + д�= A 2400 138.75 18.19 o 0.8988 78.9 o & += I t Z nH � & & 2387.8 2.971o V Độ thay đổi điện áp: E − U 2 2387.8 − 2400 ∆U = H A = = −0.00508 = −0.508% U2 2400 Tổng trở vào của máy biến áp: Z v = Z nCA + Z 7 = 0.5196 + j2.65 + 49.371 − j16.223 = 49.891 j13.573 =51.7� t 15.22 o Ω 31
- Bài số 33. Các thông số của một máy biến áp 250kVA, 4160/2400V làm việc ở điện áp định mức, công suất định mức và hệ số công suất cosϕ = 0.95 vượt trước là XnCA = 2.65Ω và RnCA = 0.5196Ω. Máy biến áp làm nhiệm vụ hạ điện áp. Vẽ mạch tương đương và xác định (a) thông số tương đương phía hạ áp; (b) điện áp không tải; (c) độ thay đổi điện áp; (d) tổng trở vào của máy biến áp. Tỉ số biến đổi điện áp: 4160 a= = 1.733 2400 Thông số tương đương phía hạ áp: R 0.5196 R nH A = nCA = = 0.173Ω a 2 1.7332 X 2.65 XnH A = nCA = = 0.882Ω a2 1.732 Z nH A = 0.173 + j0.882 = 0.8988� 78.9 o Ω Tổng trở tải : U2 2400 2 zt = 2 = = 23.04Ω Sd m 250 = 10 3 Z t = 23.04�− 18.19 o = (21.89 − j7.192)Ω Z 5 = a 2 Z t = 1.733 2 � t 23.04�− 18.19 o = 30.93�− 18.19 o = (28.384 − j9.655)Ω Dòng điện tải: U & 2400 It = 2 = & =.104.17 18.19 o A Z t 23.04�− 18.19 o Điện áp không tải: EH A = U 2 + д�= A 2400 104.17 18.19 o 0.8988 78.9 o & += I t Z nH � & & 2390.2 2.23o V Độ thay đổi điện áp: E − U 2 2390.2 − 2400 ∆U = H A = = −0.00408 = −0.408% U2 2400 Tổng trở vào của máy biến áp: Z v = Z nCA + Z Z= 0.5196 + j2.65 + 28.384 − j9.655 = 29.74� t 13.63o Ω Bài số 34. Một máy biến áp 100kVA, 4800/480V có 6V/vòng dây và tổng trở tương đương quy đổi về cao áp là 8.48∠ 71oΩ. Máy biến áp làm nhiệm vụ hạ điện áp cung cấp công suất 50kVA tại hệ số công suất cosϕ = 1.0 điện áp 480V. Xác định điện áp khi không tải. Tính độ thay đổi điện áp khi tải có cosϕ = 0.78 chậm sau. 32
- Tỉ số biến đổi điện áp: 4800 a= = 10 480 Thông số tương đương phía hạ áp: Z nCA 8.48a 71o Z nH A = 2 = = 0.0848� o Ω 71 a 10 2 Tổng trở tải : U2 480 2 zt = 2 = = 4.608Ω S2 50 = 10 3 Dòng điện tải khi tải có cosϕ = 1: U & 480 It = 2 = & = 104.17A Z t 4.608 Điện áp không tải: EH A = U 2 + I t Z nH A = 480 + 104.17 � & & & 0.0848� o = 482.96� 71 0.996 o V Tổng trở tải khi tải có cosϕ = 0.78: Z t = 4.608� 38.74 o = (3.594 + j2.884)Ω Dòng điện tải: U & 480 It = 2 = & = 104.17 �− 38.74 o A Z t 4.608� 38.74 o Điện áp không tải: EH A = U 2 + I t Z nH A = 480 + 104.17 �− 38.74 o � & & & 0.0848� o = 487.5� 71 0.55o V Độ thay đổi điện áp: E − U 2 487 − 480 ∆U = H A = = 0.0146 = 1.46% U2 480 Bài số 34. Một máy biến áp 37.5kVA, 6900/230V làm nhiệm vụ hạ điện áp ở điện áp định mức, công suất định mức và hệ số công suất cosϕ = 0.68 vượt trước. Điện trở tương đương phía hạ áp là RnHA = 0.0224Ω và điện kháng tương đương XnHA = 0.0876Ω. Điện kháng từ hóa tương đương phía cao áp là 43617Ω và điện trở của lõi sắt và 174864Ω. Tính (a) điện áp không tải; (b) độ thay đổi điện áp; (c) tổng trở vào của máy biến áp khi có tải; (d) dòng điện kích thích và tổng trở vào khi không tải. Tỉ số biến đổi điện áp: 33
- U CA 6900 a= = = 30 U HA 230 Tổng trở tương đương quy đổi về cao áp: R nCA = a 2 R nCA =R 2 0.0224 = 20.16Ω 30 XnCA = a 2 XnCA =X 2 0.0876 = 78.84Ω 30 Z nCA = 20.16 + j78.84 = 81.3767 �75.66 o Ω Tổng trở tải: U2 230 2 zt = 2 = = 1.411Ω Sd m 37.5 = 10 3 Z t = 1.411� 47.156 o = (0.959 + j1.034)Ω Z 6 = a 2 Z t = 30 2 � t (0.959 + j1.034) = 863.1 + j930.6 = 1269.2�47.156 o Ω Dòng điện tải: U 230 It = 2 = & = 163�− 47.156 o A Z t 1.411�47.156 o Điện áp khi không tải: EH A = U 2 + I t Z nH A = 230 + 163�− 47.156o � & & & (0.0224 + j0.0876) = 243.05� o V 1.65 Độ thay đổi điện áp: E − U 2 243.05 − 230 ∆U = H A = = 0.0567 = 5.67% U2 230 Tổng trở từ hóa bằng tổng trở vào khi không tải: R R jXM 174864 j43617 j Z M = Fe = = 10242 + j41062 = 42320� o Ω 76 R Fe + jXM 174864 + j43617 Tổng trở vào khi có tải: Z v = Z nCA + Z 1 = 20.16 + j78.84 + 863.1 + j930.6 = (883.26 + j1009.4) = 1341.3� t 48.81o Ω Dòng điện không tải: U 6900 I o = CA = = 0.163A ZM 42320 Bài số 36. Một máy biến áp 500kVA, 7200/600V làm nhiệm vụ hạ điện áp ở điện áp định mức và hệ số công suất cosϕ = 0.83 vượt trước. Điện áp ra khi không tải là 625V. Tính tổng trở tương đương quy đổi về cao áp (bỏ qua điện trở). Ta có đồ thị vec tơ phía hạ áp: E2 & Dòng điện tải: jI X & 2 nH A U2 & 34 I2 &
- Sd m 500 U10 3 It = = = 833.33A U 2dm 600 Tải có cosϕ = 0.83 chậm sau nên: I t = I 2 = 833.3�− 33.9 o A & & Theo đồ thị vec tơ ta có: 6252 = 600 2 + (I 2 XnH A )2 − 669.29(I 2 XnH A ) (I 2 XnH A )2 − 669.29(I 2 XnH A ) − 30625 = 0 Giải phương trình ta có: I2XnHA = 712.28V Như vậy điện kháng tương đương phía hạ áp: I X 712.28 XnH A = 2 nH A = = 0.855Ω I2 833.3 Tỉ số biến đổi điện áp: U 7200 a = CA = = 12 U HA 600 Điện kháng tương đương quy đổi về cao áp: XnCA = a 2 XnH A =X 2 0.855 = 123.12Ω 12 Bài số 37. Một máy biến áp 167kVA, 600/240V có tổng trở phần trăm là 4.1 với 46 vòng dây trên cuộn cao áp làm việc ở tải định mức và hệ số công suất cosϕ = 0.82 vượt trước. Tính (a) độ thay đổi điện áp; (b) điện áp không tải; (c) từ thông trong lõi thép; (d) diện tích tiết diện ngang của lõi thép nếu Bmax = 1.4T. Ta coi điện trở của cuộn dây bằng zero, vậy: Xn* = 0.041 Tải có cosϕ = 0.82 vượt trước nên sinϕ = 0.5724 Độ thay đổi điện áp trong hệ đơn vị tương đối: ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ − sin ϕ)2 − 1 = (0.82) + (0.041 − 0.5724) − 1 = 0.024 = 2.4% 2 2 Điện áp ra khi không tải: E 2 = ∆U ∗ U 2d m + U 2d m = 245.76V U Tỉ số biến đổi điện áp: 35
- U CA 600 a= = = 2.5 U H A 240 Số vòng dây hạ áp: N 46 N2 = 1 = = 18vg a 2.5 Từ thông trong lõi thép: E2 245.76 Φ m ax = = = 0.05125 Wb 4.44 Φf N 2 4.44 60 18 = Tiết diện ngang của lõi thép: Φ 0.05125 S = m ax = = 0.0366m 2 B 1.4 Bài số 38. Một máy biến áp 150kVA, 2300/240V làm việc ở tải định mức có hệ số công suất cosϕ = 0.9 chậm sau. Điện trở trong hệ đơn vị tương đối là R n∗ = 0.0127 và điện kháng Xn∗ = 0.038. Tính độ thay đổi điện áp. Tải có cosϕ = 0.9 chậm sau nên sinϕ = 0.4359 Độ thay đổi điện áp trong hệ đơn vị tương đối: ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ + sin ϕ)2 − 1 = (0.0127 + 0.9) + (0.038 + 0.4359) − 1 = 0.0284 = 2.84% 2 2 Bài số 39. Một máy biến áp 75kVA, 4160/460V làm việc ở tải bằng 76% định mức có hệ số công suất cosϕ = 0.85 vượt trước. Điện trở trong hệ đơn vị tương đối là Rn∗ = 0.016 và điện kháng Xn∗ = 0.0311. Tính độ thay đổi điện áp. Tải có cosϕ = 0.85 vượt trước nên sinϕ = 0.5268 Độ thay đổi điện áp trong hệ đơn vị tương đối: ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ − sin ϕ)2 − 1 = (0.016 + 0.85) + (0.0311 − 0.5268) − 1 = −0.0022 = −0.22% 2 2 36
- Bài số 39. Một máy biến áp 50kVA, 4370/600V làm việc ở tải bằng 80% định mức có hệ số công suất cosϕ = 0.75 chậm sau. Điện trở trong hệ đơn vị tương đối là R n∗ = 0.0156 và điện kháng Xn∗ = 0.0316. Tính độ thay đổi điện áp. Tải có cosϕ = 0.75 chậm sau nên sinϕ = 0.6614 Độ thay đổi điện áp trong hệ đơn vị tương đối khi hệ số tải bằng kt là: ∆U ∗ = (k t R ∗ + cosϕ)2 + (k t X∗ + sin ϕ)2 − 1 =6 (0.8 0.0156 + 0.75) +0 (0.8 0.0316 + 0.6614)2 − 1 = 0.0261 = 2.61% 2 Bài số 310. Một máy biến áp 50kVA, 450/120V làm việc ở điện áp 120V, công suất định mức và hệ số công suất cosϕ = 0.8 chậm sau. Điện trở phần trăm là R% = 1 và điện kháng phần trăm là X% = 4.4. Tính (a) điện áp không tải; (b) độ thay đổi điện áp; (c) điện áp vào bằng bao nhiêu khi điện áp ra định mức và cosϕ = 0.8 chậm sau. Tải có cosϕ = 0.8 chậm sau nên sinϕ = 0.6 Độ thay đổi điện áp: ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ + sin ϕ)2 − 1 = (0.01 + 0.8) + (0.044 + 0.6) − 1 = 0.0348 = 3.48% 2 2 Điện áp ra khi không tải: E 2 = (1 + ∆U)U 2d m = (1 +U 0.0348) 120 = 124.18V Tỉ số biến đổi điện áp: 450 a= = 3.75 120 Điện áp vào: U 1 = aE 2 =E 3.75 124.18 = 465.7V Bài số 311. Một máy biến áp 75kVA, 450/230V làm việc ở điện áp 230V, công suất định mức và hệ số công suất cosϕ = 0.9 chậm sau. Điện trở phần trăm là R% = 1.8 và điện kháng phần trăm là X% = 3.7. Tính (a) điện áp không tải; (b) độ thay đổi điện áp; (c) điện áp vào bằng bao nhiêu khi điện áp ra định mức và cosϕ = 0.9 chậm sau. Tải có cosϕ = 0.9 chậm sau nên sinϕ = 0.4359 37
- Độ thay đổi điện áp: ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ + sin ϕ)2 − 1 = (0.018 + 0.9) + (0.037 + 0.4359) − 1 = 0.0326 = 3.26% 2 2 Điện áp ra khi không tải: E 2 = (1 + ∆U)U 2d m = (1 +U 0.0326) 230 = 237.5V Tỉ số biến đổi điện áp: 450 a= = 1.95 230 Điện áp vào: U 1 = aE 2 =E 1.95 237.5 = 464.67V Bài số 312. Một máy biến áp 50kVA, 480/240V làm việc ở điện áp 240V, công suất định mức và hệ số công suất cosϕ = 0.85 vượt trước. Điện trở phần trăm là R% = 1.1 và điện kháng phần trăm là X% = 4.6. Tính (a) điện áp không tải; (b) độ thay đổi điện áp; (c) điện áp vào bằng bao nhiêu khi điện áp ra định mức và cosϕ = 0.85 vượt trước. Tải có cosϕ = 0.85 chậm sau nên sinϕ = 0.5268 Độ thay đổi điện áp: ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ + sin ϕ)2 − 1 = (0.011 + 0.85) + (0.046 + 0.5268) − 1 = 0.0341 = 3.41% 2 2 Điện áp ra khi không tải: E 2 = (1 + ∆U)U 2d m = (1 +U 0.0341) 240 = 248.2V Tỉ số biến đổi điện áp: 480 a= =2 240 Điện áp vào: U 1 = 2E 2 =E 248.2 = 496.4V 2 Bài số 313. Một máy biến áp 200kVA, 2300/230V có điện trở phần trăm là R% = 1.24 và điện kháng tản phần trăm là Xσ% = 4.03. Tính và vẽ độ thay đổi điện áp phần trăm theo cosϕ nằm giữa 0.5 vượt trước và 0.5 chậm sau mỗi lần thay đổi ϕ là 10o. Độ thay đổi điện áp: 38
- ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ + sin ϕ)2 − 1 = (0.0124 + cosϕ)2 + [ 0.0403 + (1 − cos ϕ)] − 1 2 Các lệnh Matlab để vẽ: clc x = 60: 10: 60; a = cos(x*pi/180); b = sin(x*pi/180); y = sqrt((0.011 + a).^2+(0.046 + b).^2) 1; plot(x, y) Kết quả vẽ: 0 5 .0 0 4 .0 0 3 .0 0 2 .0 0 1 .0 0 -0 1 .0 -0 2 .0 -0 3 .0 -0 4 .0 -60 -40 -20 0 20 40 60 Bài số 314. Một máy biến áp 150kVA, 7200/600V, 50Hz làm việc trong điều kiện định mức có tổn hao từ trễ là 527W, tổn hao do dòng điện xoáy 373W và tổn hao đồng 2000W. Máy biến áp được dùng trong điều kiện f = 45Hz với từ thông và tổn hao công suất như trong chế độ định mức. Tính điện áp và công suất định mức mới. Tổn hao do dòng điện xoáy tại f = 45Hz: 2 2 2 2 2 Px 50 �1 �� 1 � f B f B �2 �� 2 � 45 � �= 302.13 = � �� � Px 45 = Px50 � �� �= 373 � � W Px45 �2 �� 2 � f B �f1 �� 1 � B 50 � � 39
- Tổn hao do từ trễ tại f = 45Hz: 1.6 Pt 50 f1 � 1 � B f2 45 = � � Pt 45 = Pt 50 =0 527 = 474.3 W Pt 45 f2 � 2 � B f1 50 Tổn hao đồng tại 45Hz: PCu 45 = (527 + 373 + 2000) − (302.13 + 474.3) = 2123.6 W Do tổn hao không đổi nên dòng điện tăng lên là: 2 �50 � PCu 50 I PCu 45 2123.6 � � = I 45 = I 50 = I 50 = 1.0304I 50 �45 � PCu 45 I PCu 50 2000 Do từ thông không đổi nên điện áp đưa vào là: 45 U 45 =0 50 U = 0.9U 50 =90.9 7200 = 6480V 50 Công suất định mức mới: Sdm 45 =0 0.9 1.0304Sd m 50 = 0.9274Sdm 50 =1 0.9274 150 = 139.2kVA Bài số 315. Một máy biến áp 75kVA, 450/120V, 60Hz có R% = 1.75 và X% = 3.92. Hiệu suất của máy khi làm việc ở tải định mức có cosϕ = 0.74 vượt trước, tần số định mức và điện áp định mức là 97.1%. Tính (a) tổn hao công suất trong lõi thép; (b) tổn hao công suất trong lõi thép và hiệu suất khi các điều kiện làm việc không đổi nhưng f = 50Hz biết tỉ số tổn hao từ trễ/tổn hao do dòng điện xoáy Pt/Px = 2.5 Tỉ số biến đổi điện áp: U 450 a = CA = = 3.75 U H A 120 Công suất tác dụng của tải: P2 = Sđmcosϕ = 75000 × 0.74 = 55500W Tổng tổn hao trong máy biến áp: P2 η= P2 + ∆P (1 − η)P2 (1 −7 0.971) 55500 ∆P = = = 1657.57 W η 0.971 Điện trở tương đương quy đổi cao áp: U CA 2 450 2 R nCA = R ∗ = 0.0175 = 0.04725Ω Sd m 75 = 10 3 Dòng điện định mức phía cao áp: 40
- Sd m 75 U10 3 I CA = = = 166.67A U CA 450 Tổn hao đồng trong máy: PCu = I CA R nCA =R 2 166.67 2 0.04725 = 1312.5 W Tổn hao tổng lõi thép: Po = ∆P − PCu = 1657.57 − 1312.5 = 345 W Tổn hao do từ trễ và dòng điện xoáy: +Pt + Px = 345 + + Pt = 2.5 =P = x Px = 98.57W, Pt = 246.43W Tổn hao do dòng điện xoáy tại f = 50Hz: 2 2 2 2 2 Px60 �1 �� 1 � f B f B �2 �� 2 � 50 � � 1.2 2 = 98.57 = � �� � Px 50 = Px60 � �� �=6 0 98.57 � � W Px 50 �2 �� 2 � f B f B �1 �� 1 � 60 � � Tổn hao do từ trễ tại f = 50Hz: 1.6 1.6 Pt 60 f1 � 1 � B f � �B 50 = � � Pt 50 = Pt 60 2 � 2 � =6 0 246.43 1.21.6 = 274.92 W Pt 50 f2 � 2 � B f1 � 1 � B 60 Tổn hao trong lõi khi máy biến áp làm việc với tần số 50Hz: Po = Pt + Px = 82.14 + 205.36 = 373.5W Tổng tổn hao công suất tại tần số 50Hz: ∆P = Po t + PCu = 373.5 + 1312.5 = 1686 W Hiệu suất của máy biến áp: P2 55500 η= = = 0.9705 = 97.05% P2 + ∆P 55500 + 1686 Bài số 316. Một máy biến áp 200kVA, 7200/600V, 50Hz làm việc trong điều kiện định mức có cosϕ = 0.9 chậm sau. Tổn hao trong lõi thép trong hệ đơn vị tương đối là 0.0056, điện trở trong hệ đơn vị tương đối là 0.0133 và điện kháng trong hệ đơn vị tương đối là 0.0557. Tính (a) hiệu suất; (b) độ thay đổi điện áp; (c) hiệu suất và độ thay đổi điện áp ở 30% tải định mức và cosϕ = 0.8 chậm sau. Tổn hao công suất trong lõi thép: Po = 0.0056Sd m =.0.0056 200 10 3 = 1120 W 0 Điện trở của máy biến áp: 41
- U CA 2 7200 2 R nCA = R ∗ = 0.0133 = 3.447 Ω Sd m 200 = 10 3 Dòng điện định mức phía cao áp: S 200 U10 3 I CA = d m = = 27.78A U CA 7200 Tổn hao đồng trong máy: PCu = I CA R nCA =R 2 27.78 2 3.447 = 2659.72 W Công suất tác dụng của tải: P2 = Sđmcosϕ = 200000 × 0.9 = 180000W Hiệu suất của máy biến áp: P2 180000 η= = = 0.9794 = 97.94% P2 + ∆P 180000 + 2659.72 + 1120 Độ thay đổi điện áp ở tải định mức và cosϕ = 0.9, sinϕ = 0.4359: ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ + sin ϕ)2 − 1 = (0.0133 + 0.9) + (0.0557 + 0.4359) − 1 = 0.0372 = 3.72% 2 2 Khi tải bằng 30% tải định mức và cosϕ = 0.8, sinϕ = 0.6 thì tổn hao trong lõi thép không đổi nên ta có: PCu = k 2 I CA R nCA =I0.32 27.78 2 3.447 = 239.375 W t 2 R P2 = Sđmcosϕ = 200000 × 0.8 × 0.3 = 48000W P2 48000 η= = = 0.9725 = 97.25% P2 + ∆P 48000 + 239.375 + 1120 ∆U ∗ = (k t R ∗ + cosϕ)2 + (k t X∗ + sin ϕ)2 − 1 =0 (0.3 0.0133 + 0.8) +0 (0.3 0.0557 + 0.6)2 − 1 = 0.0133 = 1.33% 2 Bài số 317. Một máy biến áp 50kVA, 2300/230V, 50Hz làm việc với tải có cosϕ = 0.8 chậm sau và dung lượng thay đổi từ 0 đến 120% định mức. Tổn hao phần trăm trong lõi thép là 4.2, điện trở phần trăm là 1.56 và điện kháng phần trăm là 3.16. Tính và vẽ đường cong hiệu suất của máy biến áp từ không tải đến 120% tải định mức, mỗi lần thay đổi 2kVA. Máy biến áp làm việc với cosϕ = 0.8 nên sinϕ = 0.6. Tổn hao trong thép không thay đổi và ta có: Po = 0.0056Sd m =.0.042 50 10 3 = 2100 W 0 Điện trở của máy biến áp: 42
- U CA 2 2300 2 R nCA = R ∗ = 0.0316 = 3.3433Ω Sd m 50 = 10 3 Dòng điện định mức phía cao áp: S 50 U10 3 I CA = d m = = 21.74A U CA 2300 Tổn hao đồng phụ thuộc vào độ lớn của tải: PCu = k 2 I CA R nCA =Ik 2 27.74 2 3.433 = 1622.4k 2 W t 2 Rt t Công suất tác dụng của tải: P2 = k t Sd m cos ϕ =c t 50000 0.8 = 40000k t W ok Hiệu suất của máy biến áp: P2 40000k t η= = P2 + ∆P 40000k t + 2100 + 1622.4k t2 Các lệnh Matlab để vẽ: clc kt = 0:0.04:1.2; n = 40000*kt./(40000*kt+2100+1622.4*kt.^2); plot(kt, n) 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 Bài số 318. Thí nghiệm ngắn mạch thực hiên trên một máy biến áp 150kVA, 4600/230V, 50Hz cho kết quả : 43
- Un = 182V, In = 32,8A, Pn = 1902W Tính (a) điện trở và điện kháng trong hệ đơn vị tương đối; (b) độ thay đổi điện áp khi máy biến áp làm việc với cosϕ = 0.8 chậm sau. Tổng trở cơ sở: U2 4600 2 z cs = dm = = 141.067 Ω Sdm 150 = 10 3 Điện trở ngắn mạch: Pn 1902 Rn = 2 = = 1.768Ω I n 32.8 2 R 1.768 R n∗ = n = = 0.0125 z cs 141.067 Tổng trở ngắn mạch: U 182 zn = n = = 5.5488Ω In 32.8 Điện kháng ngắn mạch: Xn = z 2 − R 2 = 5.5488 2 − 1.768 2 = 5.2596Ω n n X 5.2596 Xn ∗ = n = = 0.0373 z cs 141.067 Độ thay đổi điện áp của máy biến áp: ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ + sin ϕ)2 − 1 = (0.0125 + 0.8) + (0.0373 + 0.6) − 1 = 0.0326 = 3.26% 2 2 Bài số 319. Thí nghiệm ngắn mạch và không tải thực hiện trên một máy biến áp 50kVA, 2400/600V, 50Hz cho kết quả: Un = 76.4V, In = 20.8A, Pn = 754W, Uo = 600V, Io = 3.34A, Po = 484W Tính (a) các thông số tương đương phía cao áp; (b) hiệu suất khi máy biến áp làm việc ở tải định mức với cosϕ = 0.92 chậm sau. Tỉ số biến đổi điện áp: U 2400 a = CA = =4 U HA 600 Tổng trở cơ sở: 44
- U dm 2 2400 2 z cs = = = 115.2Ω Sdm 50 = 10 3 Điện trở ngắn mạch: Pn 754 Rn = 2 = = 1.743Ω I n 20.8 2 R 1.743 R n∗ = n = = 0.0151 z cs 115.2 Tổng trở ngắn mạch: U 76.4 zn = n = = 3.673Ω In 20.8 Điện kháng ngắn mạch: Xn = z 2 − R 2 = 3.6732 − 1.7432 = 3.2331Ω n n X 3.2331 Xn ∗ = n = = 0.0281 z cs 115.2 Điện trở mạch từ hóa: U2 600 2 R FeH A = o = = 743.801Ω PoH A 484 R FeCA = a 2 R FeH A =R 743.801 = 11900Ω 16 Dòng điện từ hóa: P 484 I Fe = o = = 0.807A U o 600 I M = I o − I Fe = 3.34 2 − 0.807 2 = 3.241A 2 2 Điện kháng hỗ cảm: U 600 XMH A = o = = 185.128Ω I M 3.241 XMCA = a 2 XMCA =X 185.128 = 2962Ω 16 Với tải có cosϕ = 0.92 thì sinϕ = 0.3919 nên độ thay đổi điện áp của máy biến áp: ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ + sin ϕ)2 − 1 = (0.0151 + 0.92) + (0.0281 + 0.3919) − 1 = 0.0251 = 2.51% 2 2 Công suất tác dụng của tải: P2 = Sd m cos ϕ =o 50000 0.92 = 46000 W Hiệu suất của máy biến áp: P2 46000 η= = = 0.9738 = 97.38% P2 + Po + Pn 46000 + 484 + 754 45
- Bài số 320. Thí nghiệm ngắn mạch và không tải thực hiện trên một máy biến áp 25kVA, 6900/230V, 50Hz cho kết quả: Un = 513V, In = 3.6A, Pn = 465W, Uo = 230V, Io = 5.4A, Po = 260W Tính (a) điện kháng từ hóa quy đổi về phía cao áp; (b) các thông số trong hệ đơn vị tương đối; (c) hiệu suất; (d) độ thay đổi điện áp khi máy biến áp làm việc ở tải bằng 0.65 định mức với cosϕ = 0.84 vượt trước; (e) điện áp hạ áp khi không tải; (f) điện áp sơ cấp khi phía hạ áp hở mạch. Tỉ số biến đổi điện áp: U 6900 a = CA = = 30 U HA 230 Tổng trở cơ sở: U dm 2 6900 2 z cs = = = 1904.4Ω Sdm 25 = 10 3 Điện trở ngắn mạch: Pn 465 Rn = 2 = = 35.88Ω I n 3.6 2 R 35.88 R n∗ = n = = 0.00188 z cs 1904.4 Tổng trở ngắn mạch: U 513 zn = n = = 142.5Ω In 3.6 Điện kháng ngắn mạch: Xn = z 2 − R 2 = 142.52 − 35.88 2 = 137.91Ω n n X 137.91 Xn ∗ = n = = 0.0724 z cs 1904.4 Điện trở mạch từ hóa: U2 230 2 R FeH A = o = = 203.462Ω PoH A 260 R FeCA = a 2 R FeH A =R900 203.462 = 183115.4Ω R 183115.4 R FeCA ∗ = FeCA = = 96.154 z cs 1904.4 Dòng điện từ hóa: P 260 I Fe = o = = 1.13A U o 230 I M = I o − I Fe = 5.4 2 − 1.132 = 5.28A 2 2 46
- Điện kháng hỗ cảm: U 230 XMH A = o = = 43.561Ω I M 5.28 XMCA = a 2 XMH A =X900 43.561 = 39204.55Ω X 39204.55 XMCA ∗ = MCA = = 20.59 z cs 1904.4 Công suất tác dụng của tải: P2 = Sd m cos ϕ =o 25000 0.84 = 21000 W Hiệu suất của máy biến áp: P2 21000 η= = = 0.9856 = 98.56% P2 + Po + Pn 21000 + 465 + 260 Với tải có cosϕ = 0.84 thì sinϕ = 0.5426 nên độ thay đổi điện áp của máy biến áp khi k t = 0.65 là: ∆U ∗ = (k t R ∗ + cosϕ)2 + (k t X∗ − sin ϕ)2 − 1 =7 (0.65 0.00188 + 0.84) +3 (0.65 0.0724 − 0.5426)2 − 1 = −0.0237 = −2.37% 2 Điện áp phía hạ áp khi không tải: E 2 = (1 + ∆U)U 2d m = (1 −U 0.0237) 230 = 224.5V Điện áp phía cao áp khi không tải: E1 = aE 2 =E 224.5 = 6736.47V 30 Bài số 321. Thí nghiệm ngắn mạch và không tải thực hiện trên một máy biến áp 100kVA, 4600/230V, 50Hz cho kết quả: Un = 172.3V, In = 20.2A, Pn = 1046W, Uo = 230V, Io = 14A, Po = 60W Tính (a) điện kháng từ hóa quy đổi về phía cao áp; (b) các thông số trong hệ đơn vị tương đối; (c) hiệu suất; (d) độ thay đổi điện áp khi máy biến áp làm việc ở tải bằng 0,85 định mức với cosϕ = 0.89 chậm sau; (e) điện áp sơ cấp khi phía hạ áp hở mạch. Tỉ số biến đổi điện áp: U 4600 a = CA = = 20 U HA 230 Điện trở mạch từ hóa: Uo2 230 2 R FeH A = = = 881.667 Ω PoH A 60 R FeCA = a 2 R FeH A =R 400 881.667 = 352666.67 Ω Dòng điện từ hóa: 47
- Po 60 I Fe = = = 0.261A U o 230 I M = I o − I Fe = 14 2 − 0.2612 = 13.998A 2 2 Điện kháng hỗ cảm: U 230 XMH A = o = = 16.43Ω I M 13.998 XMCA = a 2 XMH A =X 400 43.561 = 6572.6Ω Tổng trở cơ sở: U dm 2 4600 2 z cs = = = 211.6Ω Sdm 100 = 10 3 Điện trở ngắn mạch: Pn 1046 Rn = 2 = = 2.563Ω I n 20.2 2 R 2.563 R n∗ = n = = 0.0121 z cs 211.6 Tổng trở ngắn mạch: U 172.3 zn = n = = 8.53Ω In 20.2 Điện kháng ngắn mạch: Xn = z 2 − R 2 = 8.532 − 2.5632 = 8.136Ω n n X 8.136 Xn ∗ = n = = 0.0384 z cs 211.6 Công suất tác dụng của tải: P2 = Sd m cos ϕ =o 100000 0.89 = 89000 W Hiệu suất của máy biến áp: P2 89000 η= = = 0.9877 = 98.77% P2 + Po + Pn 89000 + 60 + 1046 Với tải có cosϕ = 0.89 thì sinϕ = 0.456 nên độ thay đổi điện áp của máy biến áp khi kt = 0.85 là: ∆U ∗ = (k t R ∗ + cosϕ)2 + (k t X∗ + sin ϕ)2 − 1 =. (0.85 0.0121 + 0.89) +% (0.85 0.0384 + 0.456)2 − 1 = 0.0243 = 2.43% 2 Điện áp phía hạ áp khi không tải: E 2 = (1 + ∆U)U 2d m = (1 +U 0.0243) 230 = 235.6V Điện áp phía cao áp khi không tải: E1 = aE 2 =E 235.6 = 4711.78V 20 48
- Bài số 3.22. Hai MBA một pha A và B có công suất 100kVA làm việc song song. Tỉ số điện áp không tải và tổng trở ngắn mạch % tương ứng được cho ở bảng như sau: Máy bién áp Điện áp Rn% Xn % A 2300400 1.36 3.50 B 2300410 1.40 3.32 Xác định (a) dòng điện cân bằng trong mạch thứ cấp; (b) dòng điện cân bằng % so với dòng định mức của máy A (c) sự khác nhau của tỉ số biến đổi điện áp (%) so với trị số trung bình của nó. Dòng định mức phía hạ áp của hai máy biến áp: Sd m A 100 U10 3 I AH A = = = 250A U AH A 400 Sd m B 100 U10 3 I BH A = = = 243.9A U BH A 410 Tổng trở tương đương của mỗi máy quy đổi về phía hạ áp: U 400 R nA = R A ∗ d m A = 0.0136 = 0.0218Ω I AH A 250 U 400 XnA = XA ∗ dm A = 0.035 = 0.056Ω I AH A 250 U 410 R nB = R B∗ d mB = 0.014 = 0.0235Ω I BH A 243.9 U 410 XnB = XB∗ dm B = 0.0332 = 0.0558Ω I BH A 243.9 Dòng điện cân bằng: & = UA − UB = 400� o − 410� o 0 0 & & I cb 82.899 112 o A =0 Z A + Z B (0.0218 + j0.056) + (0.0235 + j0.0558) I 82.899 I cb % = cb = & 100% = 33.16% I AH A 250 Sự khác nhau của tỉ số biến đổi điện áp: 400 + 410 U 2tb = = 405V 2 U − U 2A 410 − 400 ∆U% = 2B = 100% = 2.469% U 2tb 405 49
Tài liệu liên quan

markdown:
31 trang
Lượt xem: 235
Download: 73
# CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH MÁY BIẾN ÁP
Chia sẻ:
[truong_toilatoi](http://tailieu.vn/user/truong_toilatoi)
Tài liệu tham khảo về bài tập vận hành máy biến áp
![](images/graphics/blank.gif)
![](images/graphics/blank.gif)
## Thể loại:
[Kỹ Thuật - Công Nghệ](http://tailieu.vn/ky-thuat-cong-nghe/)» [Điện - Điện tử](http://tailieu.vn/ky-thuat-cong-nghe/dien-dien-tu/)
## Chủ đề liên quan:
**Nội dung Text: CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH MÁY BIẾN ÁP**
- CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH MÁY BIẾN ÁP Bài số 31. Các thông số của một máy biến áp 250kVA, 2400/480V làm việc ở điện áp định mức, công suất định mức và hệ số công suất cosϕ = 0.82 chậm sau là XnCA = 1.08Ω và RnCA = 0.123Ω. Máy biến áp làm nhiệm vụ hạ điện áp. Vẽ mạch tương đương và xác định (a) thông số tương đương phía hạ áp; (b) điện áp không tải; (c) độ thay đổi điện áp; (d) tính lại các mục trên nếu máy biến áp làm nhiệm vụ tăng áp và cosϕ = 0.7 vượt trước. Mạch điện tương đương của máy biến áp: Zn1 & =& /a I1t I 2 I1 & RCA jXCA a2jXHA a2RHA & U1 ZZ v UU & 2 Z’t = a2Zt Tỉ số biến đổi điện áp: 2400 a= =5 480 Thông số tương đương phía hạ áp: R 0.123 R nH A = nCA = 2 = 0.0049Ω a 2 5 XnCA 1.08 XnH A = 2 = 2 = 0.0432Ω a 5 Z nH A = 0.0049 + j0.0432 = 0.0435�83.53o Ω Tổng trở tải : U2 480 2 zt = 2 = = 0.9216Ω Sd m 250 = 10 3 Z t = 0.9216�34.92 o Ω Dòng điện tải: U & 480 It = 2 = & = 520.83�− 34.92o A Z t 0.9216� 34.92 Điện áp không tải: EH A = U 2 + I t Z nH A = 480 + 520.83�− 34.92 o � & & & 0.0435�83.53o = 495.264� o V 1.96 30
- Độ thay đổi điện áp: E − U 2 495.264 − 480 ∆U = H A = = 0.0318 = 3.18% U2 480 Bài số 32. Một máy biến áp 333.3kVA, 4160/2400V làm nhiệm vụ hạ điện áp có điện trở và điện kháng tương đương phía cao áp là RnCA = 0.5196Ω và XnCA = 2.65Ω . Giả sử máy làm việc ở điện áp định mức, tải định mức và hệ số công suất cosϕ = 0.95 vượt trước. Vẽ mạch tương đương và tính (a) điện áp không tải; (b) độ thay đổi điện áp; (c) tổng trở vào của máy biến áp khi có tải Tỉ số biến đổi điện áp: 4160 a= = 1.733 2400 Thông số tương đương phía hạ áp: R 0.5196 R nH A = nCA = = 0.173Ω a 2 1.7332 X 2.65 XnH A = nCA = = 0.882Ω a 2 1.732 Z nH A = 0.173 + j0.882 = 0.8988� 78.9 o Ω Tổng trở tải : U2 2400 2 zt = 2 = = 17.297 Ω Sd m 333 = 10 3 Z t = 17.297 �− 18.19 o = (16.433 − j5.3995)Ω Z 2 = a 2 Z t = 1.732 � t 17.297 �− 18.19 o = 51.968�− 18.19 o = (49.371 − j16.223)Ω Dòng điện tải: U & 2400 It = 2 = & =.138.75 18.19 o A Z t 17.297 �− 18.19 o Điện áp không tải: EH A = U 2 + д�= A 2400 138.75 18.19 o 0.8988 78.9 o & += I t Z nH � & & 2387.8 2.971o V Độ thay đổi điện áp: E − U 2 2387.8 − 2400 ∆U = H A = = −0.00508 = −0.508% U2 2400 Tổng trở vào của máy biến áp: Z v = Z nCA + Z 7 = 0.5196 + j2.65 + 49.371 − j16.223 = 49.891 j13.573 =51.7� t 15.22 o Ω 31
- Bài số 33. Các thông số của một máy biến áp 250kVA, 4160/2400V làm việc ở điện áp định mức, công suất định mức và hệ số công suất cosϕ = 0.95 vượt trước là XnCA = 2.65Ω và RnCA = 0.5196Ω. Máy biến áp làm nhiệm vụ hạ điện áp. Vẽ mạch tương đương và xác định (a) thông số tương đương phía hạ áp; (b) điện áp không tải; (c) độ thay đổi điện áp; (d) tổng trở vào của máy biến áp. Tỉ số biến đổi điện áp: 4160 a= = 1.733 2400 Thông số tương đương phía hạ áp: R 0.5196 R nH A = nCA = = 0.173Ω a 2 1.7332 X 2.65 XnH A = nCA = = 0.882Ω a2 1.732 Z nH A = 0.173 + j0.882 = 0.8988� 78.9 o Ω Tổng trở tải : U2 2400 2 zt = 2 = = 23.04Ω Sd m 250 = 10 3 Z t = 23.04�− 18.19 o = (21.89 − j7.192)Ω Z 5 = a 2 Z t = 1.733 2 � t 23.04�− 18.19 o = 30.93�− 18.19 o = (28.384 − j9.655)Ω Dòng điện tải: U & 2400 It = 2 = & =.104.17 18.19 o A Z t 23.04�− 18.19 o Điện áp không tải: EH A = U 2 + д�= A 2400 104.17 18.19 o 0.8988 78.9 o & += I t Z nH � & & 2390.2 2.23o V Độ thay đổi điện áp: E − U 2 2390.2 − 2400 ∆U = H A = = −0.00408 = −0.408% U2 2400 Tổng trở vào của máy biến áp: Z v = Z nCA + Z Z= 0.5196 + j2.65 + 28.384 − j9.655 = 29.74� t 13.63o Ω Bài số 34. Một máy biến áp 100kVA, 4800/480V có 6V/vòng dây và tổng trở tương đương quy đổi về cao áp là 8.48∠ 71oΩ. Máy biến áp làm nhiệm vụ hạ điện áp cung cấp công suất 50kVA tại hệ số công suất cosϕ = 1.0 điện áp 480V. Xác định điện áp khi không tải. Tính độ thay đổi điện áp khi tải có cosϕ = 0.78 chậm sau. 32
- Tỉ số biến đổi điện áp: 4800 a= = 10 480 Thông số tương đương phía hạ áp: Z nCA 8.48a 71o Z nH A = 2 = = 0.0848� o Ω 71 a 10 2 Tổng trở tải : U2 480 2 zt = 2 = = 4.608Ω S2 50 = 10 3 Dòng điện tải khi tải có cosϕ = 1: U & 480 It = 2 = & = 104.17A Z t 4.608 Điện áp không tải: EH A = U 2 + I t Z nH A = 480 + 104.17 � & & & 0.0848� o = 482.96� 71 0.996 o V Tổng trở tải khi tải có cosϕ = 0.78: Z t = 4.608� 38.74 o = (3.594 + j2.884)Ω Dòng điện tải: U & 480 It = 2 = & = 104.17 �− 38.74 o A Z t 4.608� 38.74 o Điện áp không tải: EH A = U 2 + I t Z nH A = 480 + 104.17 �− 38.74 o � & & & 0.0848� o = 487.5� 71 0.55o V Độ thay đổi điện áp: E − U 2 487 − 480 ∆U = H A = = 0.0146 = 1.46% U2 480 Bài số 34. Một máy biến áp 37.5kVA, 6900/230V làm nhiệm vụ hạ điện áp ở điện áp định mức, công suất định mức và hệ số công suất cosϕ = 0.68 vượt trước. Điện trở tương đương phía hạ áp là RnHA = 0.0224Ω và điện kháng tương đương XnHA = 0.0876Ω. Điện kháng từ hóa tương đương phía cao áp là 43617Ω và điện trở của lõi sắt và 174864Ω. Tính (a) điện áp không tải; (b) độ thay đổi điện áp; (c) tổng trở vào của máy biến áp khi có tải; (d) dòng điện kích thích và tổng trở vào khi không tải. Tỉ số biến đổi điện áp: 33
- U CA 6900 a= = = 30 U HA 230 Tổng trở tương đương quy đổi về cao áp: R nCA = a 2 R nCA =R 2 0.0224 = 20.16Ω 30 XnCA = a 2 XnCA =X 2 0.0876 = 78.84Ω 30 Z nCA = 20.16 + j78.84 = 81.3767 �75.66 o Ω Tổng trở tải: U2 230 2 zt = 2 = = 1.411Ω Sd m 37.5 = 10 3 Z t = 1.411� 47.156 o = (0.959 + j1.034)Ω Z 6 = a 2 Z t = 30 2 � t (0.959 + j1.034) = 863.1 + j930.6 = 1269.2�47.156 o Ω Dòng điện tải: U 230 It = 2 = & = 163�− 47.156 o A Z t 1.411�47.156 o Điện áp khi không tải: EH A = U 2 + I t Z nH A = 230 + 163�− 47.156o � & & & (0.0224 + j0.0876) = 243.05� o V 1.65 Độ thay đổi điện áp: E − U 2 243.05 − 230 ∆U = H A = = 0.0567 = 5.67% U2 230 Tổng trở từ hóa bằng tổng trở vào khi không tải: R R jXM 174864 j43617 j Z M = Fe = = 10242 + j41062 = 42320� o Ω 76 R Fe + jXM 174864 + j43617 Tổng trở vào khi có tải: Z v = Z nCA + Z 1 = 20.16 + j78.84 + 863.1 + j930.6 = (883.26 + j1009.4) = 1341.3� t 48.81o Ω Dòng điện không tải: U 6900 I o = CA = = 0.163A ZM 42320 Bài số 36. Một máy biến áp 500kVA, 7200/600V làm nhiệm vụ hạ điện áp ở điện áp định mức và hệ số công suất cosϕ = 0.83 vượt trước. Điện áp ra khi không tải là 625V. Tính tổng trở tương đương quy đổi về cao áp (bỏ qua điện trở). Ta có đồ thị vec tơ phía hạ áp: E2 & Dòng điện tải: jI X & 2 nH A U2 & 34 I2 &
- Sd m 500 U10 3 It = = = 833.33A U 2dm 600 Tải có cosϕ = 0.83 chậm sau nên: I t = I 2 = 833.3�− 33.9 o A & & Theo đồ thị vec tơ ta có: 6252 = 600 2 + (I 2 XnH A )2 − 669.29(I 2 XnH A ) (I 2 XnH A )2 − 669.29(I 2 XnH A ) − 30625 = 0 Giải phương trình ta có: I2XnHA = 712.28V Như vậy điện kháng tương đương phía hạ áp: I X 712.28 XnH A = 2 nH A = = 0.855Ω I2 833.3 Tỉ số biến đổi điện áp: U 7200 a = CA = = 12 U HA 600 Điện kháng tương đương quy đổi về cao áp: XnCA = a 2 XnH A =X 2 0.855 = 123.12Ω 12 Bài số 37. Một máy biến áp 167kVA, 600/240V có tổng trở phần trăm là 4.1 với 46 vòng dây trên cuộn cao áp làm việc ở tải định mức và hệ số công suất cosϕ = 0.82 vượt trước. Tính (a) độ thay đổi điện áp; (b) điện áp không tải; (c) từ thông trong lõi thép; (d) diện tích tiết diện ngang của lõi thép nếu Bmax = 1.4T. Ta coi điện trở của cuộn dây bằng zero, vậy: Xn* = 0.041 Tải có cosϕ = 0.82 vượt trước nên sinϕ = 0.5724 Độ thay đổi điện áp trong hệ đơn vị tương đối: ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ − sin ϕ)2 − 1 = (0.82) + (0.041 − 0.5724) − 1 = 0.024 = 2.4% 2 2 Điện áp ra khi không tải: E 2 = ∆U ∗ U 2d m + U 2d m = 245.76V U Tỉ số biến đổi điện áp: 35
- U CA 600 a= = = 2.5 U H A 240 Số vòng dây hạ áp: N 46 N2 = 1 = = 18vg a 2.5 Từ thông trong lõi thép: E2 245.76 Φ m ax = = = 0.05125 Wb 4.44 Φf N 2 4.44 60 18 = Tiết diện ngang của lõi thép: Φ 0.05125 S = m ax = = 0.0366m 2 B 1.4 Bài số 38. Một máy biến áp 150kVA, 2300/240V làm việc ở tải định mức có hệ số công suất cosϕ = 0.9 chậm sau. Điện trở trong hệ đơn vị tương đối là R n∗ = 0.0127 và điện kháng Xn∗ = 0.038. Tính độ thay đổi điện áp. Tải có cosϕ = 0.9 chậm sau nên sinϕ = 0.4359 Độ thay đổi điện áp trong hệ đơn vị tương đối: ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ + sin ϕ)2 − 1 = (0.0127 + 0.9) + (0.038 + 0.4359) − 1 = 0.0284 = 2.84% 2 2 Bài số 39. Một máy biến áp 75kVA, 4160/460V làm việc ở tải bằng 76% định mức có hệ số công suất cosϕ = 0.85 vượt trước. Điện trở trong hệ đơn vị tương đối là Rn∗ = 0.016 và điện kháng Xn∗ = 0.0311. Tính độ thay đổi điện áp. Tải có cosϕ = 0.85 vượt trước nên sinϕ = 0.5268 Độ thay đổi điện áp trong hệ đơn vị tương đối: ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ − sin ϕ)2 − 1 = (0.016 + 0.85) + (0.0311 − 0.5268) − 1 = −0.0022 = −0.22% 2 2 36
- Bài số 39. Một máy biến áp 50kVA, 4370/600V làm việc ở tải bằng 80% định mức có hệ số công suất cosϕ = 0.75 chậm sau. Điện trở trong hệ đơn vị tương đối là R n∗ = 0.0156 và điện kháng Xn∗ = 0.0316. Tính độ thay đổi điện áp. Tải có cosϕ = 0.75 chậm sau nên sinϕ = 0.6614 Độ thay đổi điện áp trong hệ đơn vị tương đối khi hệ số tải bằng kt là: ∆U ∗ = (k t R ∗ + cosϕ)2 + (k t X∗ + sin ϕ)2 − 1 =6 (0.8 0.0156 + 0.75) +0 (0.8 0.0316 + 0.6614)2 − 1 = 0.0261 = 2.61% 2 Bài số 310. Một máy biến áp 50kVA, 450/120V làm việc ở điện áp 120V, công suất định mức và hệ số công suất cosϕ = 0.8 chậm sau. Điện trở phần trăm là R% = 1 và điện kháng phần trăm là X% = 4.4. Tính (a) điện áp không tải; (b) độ thay đổi điện áp; (c) điện áp vào bằng bao nhiêu khi điện áp ra định mức và cosϕ = 0.8 chậm sau. Tải có cosϕ = 0.8 chậm sau nên sinϕ = 0.6 Độ thay đổi điện áp: ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ + sin ϕ)2 − 1 = (0.01 + 0.8) + (0.044 + 0.6) − 1 = 0.0348 = 3.48% 2 2 Điện áp ra khi không tải: E 2 = (1 + ∆U)U 2d m = (1 +U 0.0348) 120 = 124.18V Tỉ số biến đổi điện áp: 450 a= = 3.75 120 Điện áp vào: U 1 = aE 2 =E 3.75 124.18 = 465.7V Bài số 311. Một máy biến áp 75kVA, 450/230V làm việc ở điện áp 230V, công suất định mức và hệ số công suất cosϕ = 0.9 chậm sau. Điện trở phần trăm là R% = 1.8 và điện kháng phần trăm là X% = 3.7. Tính (a) điện áp không tải; (b) độ thay đổi điện áp; (c) điện áp vào bằng bao nhiêu khi điện áp ra định mức và cosϕ = 0.9 chậm sau. Tải có cosϕ = 0.9 chậm sau nên sinϕ = 0.4359 37
- Độ thay đổi điện áp: ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ + sin ϕ)2 − 1 = (0.018 + 0.9) + (0.037 + 0.4359) − 1 = 0.0326 = 3.26% 2 2 Điện áp ra khi không tải: E 2 = (1 + ∆U)U 2d m = (1 +U 0.0326) 230 = 237.5V Tỉ số biến đổi điện áp: 450 a= = 1.95 230 Điện áp vào: U 1 = aE 2 =E 1.95 237.5 = 464.67V Bài số 312. Một máy biến áp 50kVA, 480/240V làm việc ở điện áp 240V, công suất định mức và hệ số công suất cosϕ = 0.85 vượt trước. Điện trở phần trăm là R% = 1.1 và điện kháng phần trăm là X% = 4.6. Tính (a) điện áp không tải; (b) độ thay đổi điện áp; (c) điện áp vào bằng bao nhiêu khi điện áp ra định mức và cosϕ = 0.85 vượt trước. Tải có cosϕ = 0.85 chậm sau nên sinϕ = 0.5268 Độ thay đổi điện áp: ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ + sin ϕ)2 − 1 = (0.011 + 0.85) + (0.046 + 0.5268) − 1 = 0.0341 = 3.41% 2 2 Điện áp ra khi không tải: E 2 = (1 + ∆U)U 2d m = (1 +U 0.0341) 240 = 248.2V Tỉ số biến đổi điện áp: 480 a= =2 240 Điện áp vào: U 1 = 2E 2 =E 248.2 = 496.4V 2 Bài số 313. Một máy biến áp 200kVA, 2300/230V có điện trở phần trăm là R% = 1.24 và điện kháng tản phần trăm là Xσ% = 4.03. Tính và vẽ độ thay đổi điện áp phần trăm theo cosϕ nằm giữa 0.5 vượt trước và 0.5 chậm sau mỗi lần thay đổi ϕ là 10o. Độ thay đổi điện áp: 38
- ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ + sin ϕ)2 − 1 = (0.0124 + cosϕ)2 + [ 0.0403 + (1 − cos ϕ)] − 1 2 Các lệnh Matlab để vẽ: clc x = 60: 10: 60; a = cos(x*pi/180); b = sin(x*pi/180); y = sqrt((0.011 + a).^2+(0.046 + b).^2) 1; plot(x, y) Kết quả vẽ: 0 5 .0 0 4 .0 0 3 .0 0 2 .0 0 1 .0 0 -0 1 .0 -0 2 .0 -0 3 .0 -0 4 .0 -60 -40 -20 0 20 40 60 Bài số 314. Một máy biến áp 150kVA, 7200/600V, 50Hz làm việc trong điều kiện định mức có tổn hao từ trễ là 527W, tổn hao do dòng điện xoáy 373W và tổn hao đồng 2000W. Máy biến áp được dùng trong điều kiện f = 45Hz với từ thông và tổn hao công suất như trong chế độ định mức. Tính điện áp và công suất định mức mới. Tổn hao do dòng điện xoáy tại f = 45Hz: 2 2 2 2 2 Px 50 �1 �� 1 � f B f B �2 �� 2 � 45 � �= 302.13 = � �� � Px 45 = Px50 � �� �= 373 � � W Px45 �2 �� 2 � f B �f1 �� 1 � B 50 � � 39
- Tổn hao do từ trễ tại f = 45Hz: 1.6 Pt 50 f1 � 1 � B f2 45 = � � Pt 45 = Pt 50 =0 527 = 474.3 W Pt 45 f2 � 2 � B f1 50 Tổn hao đồng tại 45Hz: PCu 45 = (527 + 373 + 2000) − (302.13 + 474.3) = 2123.6 W Do tổn hao không đổi nên dòng điện tăng lên là: 2 �50 � PCu 50 I PCu 45 2123.6 � � = I 45 = I 50 = I 50 = 1.0304I 50 �45 � PCu 45 I PCu 50 2000 Do từ thông không đổi nên điện áp đưa vào là: 45 U 45 =0 50 U = 0.9U 50 =90.9 7200 = 6480V 50 Công suất định mức mới: Sdm 45 =0 0.9 1.0304Sd m 50 = 0.9274Sdm 50 =1 0.9274 150 = 139.2kVA Bài số 315. Một máy biến áp 75kVA, 450/120V, 60Hz có R% = 1.75 và X% = 3.92. Hiệu suất của máy khi làm việc ở tải định mức có cosϕ = 0.74 vượt trước, tần số định mức và điện áp định mức là 97.1%. Tính (a) tổn hao công suất trong lõi thép; (b) tổn hao công suất trong lõi thép và hiệu suất khi các điều kiện làm việc không đổi nhưng f = 50Hz biết tỉ số tổn hao từ trễ/tổn hao do dòng điện xoáy Pt/Px = 2.5 Tỉ số biến đổi điện áp: U 450 a = CA = = 3.75 U H A 120 Công suất tác dụng của tải: P2 = Sđmcosϕ = 75000 × 0.74 = 55500W Tổng tổn hao trong máy biến áp: P2 η= P2 + ∆P (1 − η)P2 (1 −7 0.971) 55500 ∆P = = = 1657.57 W η 0.971 Điện trở tương đương quy đổi cao áp: U CA 2 450 2 R nCA = R ∗ = 0.0175 = 0.04725Ω Sd m 75 = 10 3 Dòng điện định mức phía cao áp: 40
- Sd m 75 U10 3 I CA = = = 166.67A U CA 450 Tổn hao đồng trong máy: PCu = I CA R nCA =R 2 166.67 2 0.04725 = 1312.5 W Tổn hao tổng lõi thép: Po = ∆P − PCu = 1657.57 − 1312.5 = 345 W Tổn hao do từ trễ và dòng điện xoáy: +Pt + Px = 345 + + Pt = 2.5 =P = x Px = 98.57W, Pt = 246.43W Tổn hao do dòng điện xoáy tại f = 50Hz: 2 2 2 2 2 Px60 �1 �� 1 � f B f B �2 �� 2 � 50 � � 1.2 2 = 98.57 = � �� � Px 50 = Px60 � �� �=6 0 98.57 � � W Px 50 �2 �� 2 � f B f B �1 �� 1 � 60 � � Tổn hao do từ trễ tại f = 50Hz: 1.6 1.6 Pt 60 f1 � 1 � B f � �B 50 = � � Pt 50 = Pt 60 2 � 2 � =6 0 246.43 1.21.6 = 274.92 W Pt 50 f2 � 2 � B f1 � 1 � B 60 Tổn hao trong lõi khi máy biến áp làm việc với tần số 50Hz: Po = Pt + Px = 82.14 + 205.36 = 373.5W Tổng tổn hao công suất tại tần số 50Hz: ∆P = Po t + PCu = 373.5 + 1312.5 = 1686 W Hiệu suất của máy biến áp: P2 55500 η= = = 0.9705 = 97.05% P2 + ∆P 55500 + 1686 Bài số 316. Một máy biến áp 200kVA, 7200/600V, 50Hz làm việc trong điều kiện định mức có cosϕ = 0.9 chậm sau. Tổn hao trong lõi thép trong hệ đơn vị tương đối là 0.0056, điện trở trong hệ đơn vị tương đối là 0.0133 và điện kháng trong hệ đơn vị tương đối là 0.0557. Tính (a) hiệu suất; (b) độ thay đổi điện áp; (c) hiệu suất và độ thay đổi điện áp ở 30% tải định mức và cosϕ = 0.8 chậm sau. Tổn hao công suất trong lõi thép: Po = 0.0056Sd m =.0.0056 200 10 3 = 1120 W 0 Điện trở của máy biến áp: 41
- U CA 2 7200 2 R nCA = R ∗ = 0.0133 = 3.447 Ω Sd m 200 = 10 3 Dòng điện định mức phía cao áp: S 200 U10 3 I CA = d m = = 27.78A U CA 7200 Tổn hao đồng trong máy: PCu = I CA R nCA =R 2 27.78 2 3.447 = 2659.72 W Công suất tác dụng của tải: P2 = Sđmcosϕ = 200000 × 0.9 = 180000W Hiệu suất của máy biến áp: P2 180000 η= = = 0.9794 = 97.94% P2 + ∆P 180000 + 2659.72 + 1120 Độ thay đổi điện áp ở tải định mức và cosϕ = 0.9, sinϕ = 0.4359: ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ + sin ϕ)2 − 1 = (0.0133 + 0.9) + (0.0557 + 0.4359) − 1 = 0.0372 = 3.72% 2 2 Khi tải bằng 30% tải định mức và cosϕ = 0.8, sinϕ = 0.6 thì tổn hao trong lõi thép không đổi nên ta có: PCu = k 2 I CA R nCA =I0.32 27.78 2 3.447 = 239.375 W t 2 R P2 = Sđmcosϕ = 200000 × 0.8 × 0.3 = 48000W P2 48000 η= = = 0.9725 = 97.25% P2 + ∆P 48000 + 239.375 + 1120 ∆U ∗ = (k t R ∗ + cosϕ)2 + (k t X∗ + sin ϕ)2 − 1 =0 (0.3 0.0133 + 0.8) +0 (0.3 0.0557 + 0.6)2 − 1 = 0.0133 = 1.33% 2 Bài số 317. Một máy biến áp 50kVA, 2300/230V, 50Hz làm việc với tải có cosϕ = 0.8 chậm sau và dung lượng thay đổi từ 0 đến 120% định mức. Tổn hao phần trăm trong lõi thép là 4.2, điện trở phần trăm là 1.56 và điện kháng phần trăm là 3.16. Tính và vẽ đường cong hiệu suất của máy biến áp từ không tải đến 120% tải định mức, mỗi lần thay đổi 2kVA. Máy biến áp làm việc với cosϕ = 0.8 nên sinϕ = 0.6. Tổn hao trong thép không thay đổi và ta có: Po = 0.0056Sd m =.0.042 50 10 3 = 2100 W 0 Điện trở của máy biến áp: 42
- U CA 2 2300 2 R nCA = R ∗ = 0.0316 = 3.3433Ω Sd m 50 = 10 3 Dòng điện định mức phía cao áp: S 50 U10 3 I CA = d m = = 21.74A U CA 2300 Tổn hao đồng phụ thuộc vào độ lớn của tải: PCu = k 2 I CA R nCA =Ik 2 27.74 2 3.433 = 1622.4k 2 W t 2 Rt t Công suất tác dụng của tải: P2 = k t Sd m cos ϕ =c t 50000 0.8 = 40000k t W ok Hiệu suất của máy biến áp: P2 40000k t η= = P2 + ∆P 40000k t + 2100 + 1622.4k t2 Các lệnh Matlab để vẽ: clc kt = 0:0.04:1.2; n = 40000*kt./(40000*kt+2100+1622.4*kt.^2); plot(kt, n) 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 Bài số 318. Thí nghiệm ngắn mạch thực hiên trên một máy biến áp 150kVA, 4600/230V, 50Hz cho kết quả : 43
- Un = 182V, In = 32,8A, Pn = 1902W Tính (a) điện trở và điện kháng trong hệ đơn vị tương đối; (b) độ thay đổi điện áp khi máy biến áp làm việc với cosϕ = 0.8 chậm sau. Tổng trở cơ sở: U2 4600 2 z cs = dm = = 141.067 Ω Sdm 150 = 10 3 Điện trở ngắn mạch: Pn 1902 Rn = 2 = = 1.768Ω I n 32.8 2 R 1.768 R n∗ = n = = 0.0125 z cs 141.067 Tổng trở ngắn mạch: U 182 zn = n = = 5.5488Ω In 32.8 Điện kháng ngắn mạch: Xn = z 2 − R 2 = 5.5488 2 − 1.768 2 = 5.2596Ω n n X 5.2596 Xn ∗ = n = = 0.0373 z cs 141.067 Độ thay đổi điện áp của máy biến áp: ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ + sin ϕ)2 − 1 = (0.0125 + 0.8) + (0.0373 + 0.6) − 1 = 0.0326 = 3.26% 2 2 Bài số 319. Thí nghiệm ngắn mạch và không tải thực hiện trên một máy biến áp 50kVA, 2400/600V, 50Hz cho kết quả: Un = 76.4V, In = 20.8A, Pn = 754W, Uo = 600V, Io = 3.34A, Po = 484W Tính (a) các thông số tương đương phía cao áp; (b) hiệu suất khi máy biến áp làm việc ở tải định mức với cosϕ = 0.92 chậm sau. Tỉ số biến đổi điện áp: U 2400 a = CA = =4 U HA 600 Tổng trở cơ sở: 44
- U dm 2 2400 2 z cs = = = 115.2Ω Sdm 50 = 10 3 Điện trở ngắn mạch: Pn 754 Rn = 2 = = 1.743Ω I n 20.8 2 R 1.743 R n∗ = n = = 0.0151 z cs 115.2 Tổng trở ngắn mạch: U 76.4 zn = n = = 3.673Ω In 20.8 Điện kháng ngắn mạch: Xn = z 2 − R 2 = 3.6732 − 1.7432 = 3.2331Ω n n X 3.2331 Xn ∗ = n = = 0.0281 z cs 115.2 Điện trở mạch từ hóa: U2 600 2 R FeH A = o = = 743.801Ω PoH A 484 R FeCA = a 2 R FeH A =R 743.801 = 11900Ω 16 Dòng điện từ hóa: P 484 I Fe = o = = 0.807A U o 600 I M = I o − I Fe = 3.34 2 − 0.807 2 = 3.241A 2 2 Điện kháng hỗ cảm: U 600 XMH A = o = = 185.128Ω I M 3.241 XMCA = a 2 XMCA =X 185.128 = 2962Ω 16 Với tải có cosϕ = 0.92 thì sinϕ = 0.3919 nên độ thay đổi điện áp của máy biến áp: ∆U ∗ = (R ∗ + cos ϕ)2 + (X∗ + sin ϕ)2 − 1 = (0.0151 + 0.92) + (0.0281 + 0.3919) − 1 = 0.0251 = 2.51% 2 2 Công suất tác dụng của tải: P2 = Sd m cos ϕ =o 50000 0.92 = 46000 W Hiệu suất của máy biến áp: P2 46000 η= = = 0.9738 = 97.38% P2 + Po + Pn 46000 + 484 + 754 45
- Bài số 320. Thí nghiệm ngắn mạch và không tải thực hiện trên một máy biến áp 25kVA, 6900/230V, 50Hz cho kết quả: Un = 513V, In = 3.6A, Pn = 465W, Uo = 230V, Io = 5.4A, Po = 260W Tính (a) điện kháng từ hóa quy đổi về phía cao áp; (b) các thông số trong hệ đơn vị tương đối; (c) hiệu suất; (d) độ thay đổi điện áp khi máy biến áp làm việc ở tải bằng 0.65 định mức với cosϕ = 0.84 vượt trước; (e) điện áp hạ áp khi không tải; (f) điện áp sơ cấp khi phía hạ áp hở mạch. Tỉ số biến đổi điện áp: U 6900 a = CA = = 30 U HA 230 Tổng trở cơ sở: U dm 2 6900 2 z cs = = = 1904.4Ω Sdm 25 = 10 3 Điện trở ngắn mạch: Pn 465 Rn = 2 = = 35.88Ω I n 3.6 2 R 35.88 R n∗ = n = = 0.00188 z cs 1904.4 Tổng trở ngắn mạch: U 513 zn = n = = 142.5Ω In 3.6 Điện kháng ngắn mạch: Xn = z 2 − R 2 = 142.52 − 35.88 2 = 137.91Ω n n X 137.91 Xn ∗ = n = = 0.0724 z cs 1904.4 Điện trở mạch từ hóa: U2 230 2 R FeH A = o = = 203.462Ω PoH A 260 R FeCA = a 2 R FeH A =R900 203.462 = 183115.4Ω R 183115.4 R FeCA ∗ = FeCA = = 96.154 z cs 1904.4 Dòng điện từ hóa: P 260 I Fe = o = = 1.13A U o 230 I M = I o − I Fe = 5.4 2 − 1.132 = 5.28A 2 2 46
- Điện kháng hỗ cảm: U 230 XMH A = o = = 43.561Ω I M 5.28 XMCA = a 2 XMH A =X900 43.561 = 39204.55Ω X 39204.55 XMCA ∗ = MCA = = 20.59 z cs 1904.4 Công suất tác dụng của tải: P2 = Sd m cos ϕ =o 25000 0.84 = 21000 W Hiệu suất của máy biến áp: P2 21000 η= = = 0.9856 = 98.56% P2 + Po + Pn 21000 + 465 + 260 Với tải có cosϕ = 0.84 thì sinϕ = 0.5426 nên độ thay đổi điện áp của máy biến áp khi k t = 0.65 là: ∆U ∗ = (k t R ∗ + cosϕ)2 + (k t X∗ − sin ϕ)2 − 1 =7 (0.65 0.00188 + 0.84) +3 (0.65 0.0724 − 0.5426)2 − 1 = −0.0237 = −2.37% 2 Điện áp phía hạ áp khi không tải: E 2 = (1 + ∆U)U 2d m = (1 −U 0.0237) 230 = 224.5V Điện áp phía cao áp khi không tải: E1 = aE 2 =E 224.5 = 6736.47V 30 Bài số 321. Thí nghiệm ngắn mạch và không tải thực hiện trên một máy biến áp 100kVA, 4600/230V, 50Hz cho kết quả: Un = 172.3V, In = 20.2A, Pn = 1046W, Uo = 230V, Io = 14A, Po = 60W Tính (a) điện kháng từ hóa quy đổi về phía cao áp; (b) các thông số trong hệ đơn vị tương đối; (c) hiệu suất; (d) độ thay đổi điện áp khi máy biến áp làm việc ở tải bằng 0,85 định mức với cosϕ = 0.89 chậm sau; (e) điện áp sơ cấp khi phía hạ áp hở mạch. Tỉ số biến đổi điện áp: U 4600 a = CA = = 20 U HA 230 Điện trở mạch từ hóa: Uo2 230 2 R FeH A = = = 881.667 Ω PoH A 60 R FeCA = a 2 R FeH A =R 400 881.667 = 352666.67 Ω Dòng điện từ hóa: 47
- Po 60 I Fe = = = 0.261A U o 230 I M = I o − I Fe = 14 2 − 0.2612 = 13.998A 2 2 Điện kháng hỗ cảm: U 230 XMH A = o = = 16.43Ω I M 13.998 XMCA = a 2 XMH A =X 400 43.561 = 6572.6Ω Tổng trở cơ sở: U dm 2 4600 2 z cs = = = 211.6Ω Sdm 100 = 10 3 Điện trở ngắn mạch: Pn 1046 Rn = 2 = = 2.563Ω I n 20.2 2 R 2.563 R n∗ = n = = 0.0121 z cs 211.6 Tổng trở ngắn mạch: U 172.3 zn = n = = 8.53Ω In 20.2 Điện kháng ngắn mạch: Xn = z 2 − R 2 = 8.532 − 2.5632 = 8.136Ω n n X 8.136 Xn ∗ = n = = 0.0384 z cs 211.6 Công suất tác dụng của tải: P2 = Sd m cos ϕ =o 100000 0.89 = 89000 W Hiệu suất của máy biến áp: P2 89000 η= = = 0.9877 = 98.77% P2 + Po + Pn 89000 + 60 + 1046 Với tải có cosϕ = 0.89 thì sinϕ = 0.456 nên độ thay đổi điện áp của máy biến áp khi kt = 0.85 là: ∆U ∗ = (k t R ∗ + cosϕ)2 + (k t X∗ + sin ϕ)2 − 1 =. (0.85 0.0121 + 0.89) +% (0.85 0.0384 + 0.456)2 − 1 = 0.0243 = 2.43% 2 Điện áp phía hạ áp khi không tải: E 2 = (1 + ∆U)U 2d m = (1 +U 0.0243) 230 = 235.6V Điện áp phía cao áp khi không tải: E1 = aE 2 =E 235.6 = 4711.78V 20 48
- Bài số 3.22. Hai MBA một pha A và B có công suất 100kVA làm việc song song. Tỉ số điện áp không tải và tổng trở ngắn mạch % tương ứng được cho ở bảng như sau: Máy bién áp Điện áp Rn% Xn % A 2300400 1.36 3.50 B 2300410 1.40 3.32 Xác định (a) dòng điện cân bằng trong mạch thứ cấp; (b) dòng điện cân bằng % so với dòng định mức của máy A (c) sự khác nhau của tỉ số biến đổi điện áp (%) so với trị số trung bình của nó. Dòng định mức phía hạ áp của hai máy biến áp: Sd m A 100 U10 3 I AH A = = = 250A U AH A 400 Sd m B 100 U10 3 I BH A = = = 243.9A U BH A 410 Tổng trở tương đương của mỗi máy quy đổi về phía hạ áp: U 400 R nA = R A ∗ d m A = 0.0136 = 0.0218Ω I AH A 250 U 400 XnA = XA ∗ dm A = 0.035 = 0.056Ω I AH A 250 U 410 R nB = R B∗ d mB = 0.014 = 0.0235Ω I BH A 243.9 U 410 XnB = XB∗ dm B = 0.0332 = 0.0558Ω I BH A 243.9 Dòng điện cân bằng: & = UA − UB = 400� o − 410� o 0 0 & & I cb 82.899 112 o A =0 Z A + Z B (0.0218 + j0.056) + (0.0235 + j0.0558) I 82.899 I cb % = cb = & 100% = 33.16% I AH A 250 Sự khác nhau của tỉ số biến đổi điện áp: 400 + 410 U 2tb = = 405V 2 U − U 2A 410 − 400 ∆U% = 2B = 100% = 2.469% U 2tb 405 49
![](images/graphics/blank.gif)
## Tài liệu liên quan

Server: Apache/2.2.3 (CentOS)


text:
PHẦN I
ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong cuộc sống con người luôn có nhu cầu giao lưu về tình cảm với nhau, nhằm truyền đạt những khái niệm, tri thức,…cho nhau, chính vì vậy mà ngôn ngữ xuất hiện.
Cùng với ngôn ngữ người ta dùng cử chỉ, điệu bộ, hình vẽ,… để phụ giúp cho ngôn ngữ trong việc biểu lộ cảm xúc, truyền đạt thông tin cho nhau và cuối cùng là chữ viết đã xuất hiện. Đó là bước ngoặt trong lịch sử văn minh của loài người. Chữ viết trở thành một công cụ vô cùng quan trọng trong việc hình thành và phát triển văn hoá, văn minh của từng dân tộc. Nhờ có chữ viết mà thông tin của con người được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Con người không phải từ khi cắp sách đến trường đã biết viết chữ mà phải trải qua một quá trình rèn luyện rất kiên trì. Từ xa xưa đã có tấm gương rèn luyện của ông Cao Bá Quát, một người nổi tiếng “văn hay chữ tốt” ở ngoại thành Hà Nội. Từ một người viết xấu đến mức không ai đọc được, nhưng nhờ có lòng kiên trì luyện tập mà ông trở thành một người có tài viết đủ các loại chữ, mà chữ nào cũng đẹp, cũng rõ ràng.
Chữ viết là một phương tiện giao tiếp giữa con người với con người, bên cạnh ngôn ngữ nói, muốn cho mọi người đọc được chữ viết của mình, người viết phải viết đúng, rõ ràng, đẹp. Nếu viết sai, viết ngoáy, viết chữ quá xấu sẽ gây khó khăn cho người đọc hoặc chính bản thân mình cũng không đọc được chữ mình viết.
Chính vì chữ viết quan trọng như vậy mà trong nhà trường nhất là bậc Tiểu học, học sinh phải được học tập viết, chính tả,… nhằm rèn luyện kỹ năng viết chữ ngay từ những ngày đầu cắp sách đến trường.
“ Nét chữ nết người ”. Chữ viết là một công cụ giao tiếp và trao đổi thông tin, là phương tiện để ghi chép và tiếp nhận những tri thức văn hoá, khoa học và đời sống. Không những thế chữ viết còn thể hiện tính cách con người. Vì vậy dạy học
sinh viết chữ và từng bước làm chủ được công cụ chữ viết để phục vụ cho học tập và giao tiếp là yêu cầu quan trọng hàng đầu của môn Tiếng Việt.
Trong những năm học qua, việc ban hành mẫu chữ mới với kiểu chữ truyền thống được dạy ở Tiểu học đã nhận được sự ủng hộ đồng tình của giáo viên, học sinh và phụ huynh. Ngay từ đầu cấp Tiểu học: Lớp 1, lớp 2,... phong trào luyện chữ viết lan rộng ở khắp các nhà trường. Nét chữ truyền thống thể hiện bản sắc văn hoá Việt Nam. Tuy nhiên việc thay đổi mẫu chữ từ cải cách sang mẫu chữ hiện hành làm cho giáo viên không khỏi lúng túng. Việc dạy tập viết sao cho đúng quy trình, đúng phương pháp, có hiệu quả để nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh đòi hỏi người giáo viên phải có sự tìm tòi, nghiên cứu và khổ luyện sao cho chữ viết của cô đúng là mẫu của trò. Nhất là đối với các em học sinh lớp 2 vừa từ lớp 1 lên, các em mới bước đầu làm quen với cách viết chữ nhỏ, kỹ năng viết chữ của các em còn nhiều hạn chế. Ở lớp 2, nếu giáo viên biết cách rèn chữ viết cho các em một cách bài bản, đúng yêu cầu đòi hỏi phải có phương pháp tốt. Chính vì vậy tôi quyết định chọn viết đề tài:
“Một vài kinh nghiệm nâng cao chất lượng môn Tập viết lớp 2”.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Tìm hiểu nội dung, biện pháp dạy phân môn Tập viết và một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 2 nhằm giúp giáo viên nắm chắc chương trình, mẫu chữ viết và sử dụng các phương pháp dạy học cho phù hợp, làm cho chất lượng chữ viết của học sinh được nâng cao.
II. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1 Địa điểm nghiên cứu
Tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ - Thành phố Thái Nguyên
2 Thời gian nghiên cứu
Từ ngày 5 tháng 9 năm 2011 đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2012
3 Đối tượng nghiên cứu
Gồm 28 học sinh lớp 2A trường tiểu học Hoàng Văn Thụ - Thành phố Thái Nguyên .
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trong đề tài này tôi sử dụng phối kết hợp các nhóm phương pháp dạy học như sau:
- Phương pháp trực quan.
- Phương pháp phân tích tổng hợp.
- Phương pháp hỏi đáp
- Phương pháp luyện tập thực hành.
- Phương pháp sử dụng trò chơi học tập.
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 2
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1/ Cơ sở lý luận:
Trên cơ sở học sinh biết viết các chữ hoa theo đúng quy định về hình dáng, kích cỡ ( vừa và nhỏ ), thao tác viết ( đưa bút ) theo đúng quy trình viết. Biết viết các cụm từ ứng dụng của từng bài. Từ đó hình thành cho các em kỹ năng viết chữ, rèn luyện tính chăm chỉ, cẩn thận, khéo léo, ham hiểu biết và hứng thú viết chữ đẹp.
2/ Cơ sở thực tiễn:
Lớp 2 là lớp học sinh đầu cấp Tiểu học, khả năng viết chữ của học sinh còn hạn chế. Ở lớp 1 các em mới được làm quen với cách viết chữ thường cỡ vừa và
nhỏ. Lên lớp 2, các em sẽ được làm quen với cách viết chữ hoa cỡ vừa và nhỏ, các cụm từ, câu thơ ứng dụng, kiểu viết chữ nghiêng cỡ nhỏ, kiểu viết chữ đứng cỡ vừa và nhỏ kĩ hơn, sâu sắc hơn để dần hình thành kỹ năng viết chữ đẹp làm nền móng cho các lớp trên.
II. TÌM HIỂU THỰC TRẠNG HỌC MÔN TẬP VIẾT LỚP 2
A. CHƯƠNG TRÌNH, VỞ TẬP VIẾT LỚP 2.
1. Số bài, thời lượng học:
Mỗi tuần có một bài tập viết học trong một tiết. Trong cả năm học, học sinh được học 35 tiết tập viết và 2 tiết kiểm tra dành cho cuối kỳ I và cuối kỳ II.
2. Nội dung:
Học sinh được học viết các chữ cái viết hoa, tiếp tục luyện cách viết các chữ cái viết thường và tập nối nét từ chữ hoa sang chữ thường.
3. Hình thức rèn luyện:
Trong mỗi tiết tập viết, học sinh được hướng dẫn và tập viết từng chữ cái viết hoa sau đó tập viết cụm từ hoặc câu ứng dụng có chữ hoa ấy.
4. Sách giáo khoa, Sách giáo viên:
Nội dung bài tập viết trong SGK Tiếng Việt 2 ( Viết chữ hoa - Viết ứng dụng) được cụ thể hoá thành các yêu cầu luyện tập trong vở tập viết 2.
Trong cả năm học, học sinh sẽ được học viết toàn bộ bảng chữ cái viết hoa do Bộ GD - ĐT ban hành ( Gồm 29 chữ cái viết hoa theo kiểu 1 và 5 chữ cái viết hoa theo kiểu 2 ).
Cụ thể: + 26 chữ cái viết hoa ( kiểu 1 và kiểu 2 ) được dạy trong 26 tuần. Mỗi tuần 1 tiết, mỗi tiết dạy một chữ cái viết hoa theo thứ tự bảng chữ cái Tiếng Việt.
+ 8 chữ cái viết hoa ( kiểu 1 ) được dạy trong 4 tuần.
Mỗi tuần 1 tiết dạy 2 chữ cái viết hoa có hình dạng gần giống nhau: Ă- Â,
E - Ê, Ô - Ơ, U - Ư. Cuối năm học ( tuần 34) có một tiết ôn cách viết chữ hoa
kiểu 2. Riêng 4 tuần ôn tập ( Các tuần 2, 9, 18, 35 ) SGK không ấn định nội dung tiết dạy Tập viết trên lớp nhưng vở Tập viết lớp 2 vẫn biên soạn nội dung ôn luyện ở nhà để học sinh có cơ hội rèn luyện kỹ năng viết chữ.
Nội dung mỗi bài tập viết được thiết kế trên 2 trang vở có chữ viết mẫu trên dòng kẻ li và được trình bày như sau:
Trang lẻ.
- Tập viết ở lớp ( kí hiệu o) bao gồm các yêu cầu tập viết như sau:
+ Một dòng chữ cái viết hoa cỡ vừa.
+ Hai dòng chữ cái viết hoa cỡ nhỏ.
+ Một dòng viết ứng dụng (Chữ ghi tiếng có chữ cái viết hoa ) cỡ vừa.
+ Ba dòng viết ứng dụng ( Một cụm từ có chữ viết hoa ) cỡ nhỏ.
- Tập viết chữ nghiêng ứng dụng ( Kí hiệu * tự chọn ) thường gồm 3 dòng luyện viết chữ nghiêng theo chữ mẫu.
Trang chẵn.
- Luyện viết ở nhà ( Kí hiệu )
- Tập viết chữ nghiêng ( tự chọn )
Sau mỗi chữ viết, trên mỗi dòng đều có điểm đặt bút ( dấu chấm ) với những dụng ý: Giúp học sinh xác định rõ quy trình chữ viết, đảm bảo khoảng cách đều nhau giữa các chữ, tăng thêm tính thẩm mỹ của trang vở tập viết.
B. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi:
- Được sự giúp đỡ tận tình của các đồng chí trong BGH và chỉ đạo chuyên môn cùng các đồng chí trong tổ khối.
- Được đi tập huấn thay sách lớp 2 theo chương trình Tiểu học mới. Giáo viên được tham gia nhiều cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường và cấp huyện đạt giải cao nên có kỹ năng viết chữ tốt.
2. Khó khăn:
- Học sinh chưa hiểu hết tầm quan trọng của chữ viết.
- Các em ở lứa tuổi nhỏ, mải chơi nên còn rất hiếu động, viết ẩu.
- Một số phụ huynh chưa quan tâm đến vở viết, bút viết cho con em mình.
C. THỰC TRẠNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA
Năm học này, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 2A với tổng số là 28 em. Ngay từ đầu năm học khi chọn nghiên cứu đề tài này tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng chữ viết của HS .
Thời gian khảo sát : Tháng 9/ 2009.
Nội dung : Một bài viết 35 chữ gồm 2 loại cỡ vừa và cỡ nhỏ, chữ viết thường. Kết quả đạt như sau:
Tổng số
Điểm 9, 10
Đ iểm 7, 8
Điểm 5, 6
Điểm dưới 5
28
2 = 7.1 %
7 = 25%
15 = 53.7%
4 = 14.2%
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC PHÂN MÔN TẬP VIẾT Ở LỚP 2:
Để tìm ra cách dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh lớp mình phụ trách. Năm học 2010-2011 này tôi vẫn tiếp tục sử dụng các phương pháp: đàm thoại, trực quan, thực hành, luyện tập. Nhưng tôi đã mạnh dạn đưa thêm phương pháp:
“ So sánh, kiểm tra lẫn nhau” vào giờ Tập viết. Bên cạnh đó tôi có trú trọng hơn đến phương pháp hướng dẫn học sinh luyện tập và thực hành đối với tất cả học sinh trong lớp. Đặc biệt, tôi quan tâm và hướng dẫn tỉ mỉ hơn với những em viết yếu. Sau khi kết hợp các phương pháp giảng dạy như trên trong một tiết học, tôi thấy kết quả bài viết của các em có tiến bộ hơn, điểm đạt cao hơn.
Học sinh lớp 2 tư duy của các em có phát triển so với lớp 1, song khi hướng dẫn viết vẫn đòi hỏi phải thật tỉ mỉ và chuẩn xác. Chính vì thế tôi tiến hành qua từng bước cụ thể như sau:
1. Hướng dẫn học sinh viết chữ.
a. Viết chữ thường:
- Dùng tên gọi các nét cơ bản để hướng dẫn học sinh viết chữ. Trong quá trình hình thành biểu tượng về chữ viết và hướng dẫn học sinh viết chữ, nên sử dụng tên gọi các nét cơ bản để mô tả hình dạng, cấu tạo và quy trình viết một chữ cái theo các nét viết đã quy định ở bảng mẫu chữ.
Nét viết: Là một đường liền mạch, không phải dừng lại để chuyển hướng ngòi bút hay nhấc bút. Nét viết có thể là một hay nhiều nét cơ bản tạo thành.
Ví dụ: Nét viết chữ cái “ a ” gồm một nét cong kín và một nét móc ngược phải tạo thành.
Nét cơ bản: Là nét bộ phận, dùng để tạo thành nét viết hay hình chữ cái. Nét cơ bản đồng thời là viết hoặc kết hợp hai, ba nét cơ bản để tạo thành một nét viết.
Ví dụ : Nét cong ( trái ) đồng thời là nét viết chữ cái C, nét ( cong phải ) kết hợp với nét cong ( trái ) để tạo thành nét viết chữ cái e.
* Một số nét ghi dấu phụ của chữ cái có thể gọi như sau:
+ Nét gẫy ( Trên đầu các chữ cái â, ê, ô ) tạo bởi 2 nét thẳng xiên ngắn ( trái - phải ) - dấu mũ.
+ Nét cong dưới nhỏ ( trên đầu chữ cái ă) - dấu á.
+ Nét râu ( ở các chữ cái ơ, ư ) - dấu ơ, dấu ư.
+ Nét chấm ( Trên đầu chữ cái i ) - dấu chấm.
Ở một vài chữ cái viết thường, giữa hoặc cuối nét cơ bản có tạo thêm một vòng xoắn nhỏ như chữ cái k, b, v, r, s có thể mô tả bằng lời hoặc khi dạy cho học sinh gọi đó là các nét vòng ( nét xoắn, nét thắt ).
- Mô tả chữ viết để hướng dẫn học sinh viết chữ. Khi dạy học sinh viết các chữ cái viết thường cỡ vừa và nhỏ. Để giúp học sinh dễ hình dung và thực hiện quy trình viết chữ trên bảng con hay trong vở Tập viết, nên mô tả theo dòng kẻ li không cần dùng đến thuật ngữ đơn vị chữ bởi học sinh lớp 2 khả năng tư duy của các em còn hạn chế, khi sử dụng lời hướng dẫn cần nói thật đơn giản, dễ hiểu.
b. Viết chữ hoa: Đây là nội dung trọng tâm và cơ bản của phân môn dạy Tập viết ở lớp 2.
Khi dạy phần này cần:
- Dùng tên gọi các nét cơ bản. Mỗi chữ cái viết hoa có nhiều nét cong, nét lượn
tạo dáng thẩm mỹ của hình chữ cái. Do vậy, các nét cơ bản ở chữ cái viết hoa thường có biến điệu, không thuần tuý như chữ cái viết thường. ( Có nét viết và
nét cơ bản )
Nét cơ bản trong bảng chữ cái viết hoa chỉ có 4 loại ( không có nét hất): nét thẳng; nét cong; nét móc; nét khuyết. Mỗi loại có thể chia ra các dạng, kiểu khác nhau. Tên gọi các dạng, kiểu chỉ dùng khi giáo viên mô tả cấu tạo hình dạng chữ viết hoa cho cụ thể, rõ ràng không bắt học sinh phải thuộc.
Các nét ghi dấu phụ cũng giống như ở chữ cái viết thường.
c. Viết ứng dụng:
Trong quá trình dạy tập viết ứng dụng các cụm từ ghi chữ cái hoa đã học. Cần hướng dẫn học sinh về kỹ thuật nối chữ ( nối nét ) viết liền mạch và đặt dấu thanh để vừa đảm bảo yêu cầu liên kết các chữ cái, tạo vẻ đẹp của chữ viết vừa nâng dần tốc độ viết chữ phục vụ cho kỹ năng viết chính tả hoặc ghi chép thông thường. Trau dồi cho các em kỹ năng viết chữ ngày càng thành thạo.
Khi dạy viết ứng dụng các chữ ghi tiếng có chữ cái viết hoa đứng đầu ( tên riêng, chữ viết hoa đầu câu, …) Cần hướng dẫn học sinh cách viết tạo sự liên kết bằng nối nét hoặc để khoảng cách hợp lý giữa các chữ cái viết hoa và chữ cái viết thường trong chữ ghi tiếng. Cụ thể:
- 17 chữ cái viết hoa A, Ă, Â, G, H, K, M, L, Q, R, U, Ư, Y ( kiểu 1), A, M, N, Q ( kiểu 2 ) có điểm dừng bút hướng tới chữ cái viết thường kế tiếp. Khi viết cần tạo sự liên kết bằng cách thực hiện việc nối nét.
Ví dụ : Khánh Hoà, Gia Lai
- 17 chữ cái viết hoa B, C, D, Đ, E, Ê, I, N, O, Ô, Ơ, P, S, T, V, X ( kiểu 1), V ( kiểu 2 ) có điểm dừng bút không hướng tới chữ cái viết thường kế tiếp, khi viết cần tạo sự liên kết bằng cách viết chạm nét đầu của chữ cái viết thường vào nét chữ cái viết hoa đứng trước hoặc để khoảng cách ngắn = 1/2 khoảng cách giữa hai chữ cái.
Ví dụ : Bà Trưng, Sóc Trăng
* Các chữ cái viết thường có một nét là nét hất ( i, u, ư ) hoặc nét móc ( m, n ) nét khuyết xuôi ( h) thường liên kết với một số chữ cái viết hoa nói trên bằng cách viết chạm đầu nét hất ( nét móc, nét khuyết xuôi ) vào nét chữ cái viết hoa.
Các chữ cái viết thường có một nét là nét cong ( a, ă, â, e, ê, g o, ô, ơ ) hoặc một nét thắt ( r) thường liên kết với các chữ hoa nói trên bằng một khoảng ngắn. ( Không thực hiện việc nối nét ).
Dạy viết từ ngữ ứng dụng, ngoài việc hướng dẫn học sinh thực hiện các yêu cầu về chữ ghi tiếng, cần quan tâm nhắc nhở các em lưu ý để khoảng cách giữa các chữ sao cho hợp lý. Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng thường được ước lượng bằng chiều rộng của một chữ cái o viết thường.
Dạy học sinh tập viết câu ứng dụng cần lưu ý thêm về cách viết và đặt dấu câu ( dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than,…) như đã thể hiện trong bài tập viết. Cần nhắc nhở các em về cách trình bày câu văn, câu thơ theo mẫu trên trang vở tập viết sao cho đều đặn, cân đối và đẹp.
2. Rèn nếp viết chữ rõ ràng, sạch đẹp.
Chất lượng chữ viết của học sinh không chỉ phụ thuộc vào điều kiện chủ quan
( năng lực cá nhân, sự luyện tập kiên trì, trình độ sư phạm của giáo viên ) mà còn có sự tác động của các yếu tố khách quan ( điều kiện, phương tiện phục vụ cho việc dạy và học tập viết ).
Do vậy muốn rèn cho học sinh thói quen viết chữ rõ ràng, sạch đẹp, giáo viên cần quan tâm hướng dẫn nhắc nhở các em thường xuyên về các mặt chủ yếu:
a/ Chuẩn bị và sử dụng đồ dùng học tập.
- Hoạt động chủ đạo của học sinh trong giờ học tập viết là thực hành luyện tập nhằm mục đích hình thành kỹ năng viết chữ ngày càng thành thạo. Do vậy, để
thực hành luyện viết đạt kết quả tốt, học sinh cần có ý thức chuẩn bị đồ dùng
học tập thiết yếu: Bảng con, phấn trắng, khăn lau đúng quy định.
+ Bảng con có dòng kẻ ( đồng dạng với dòng kẻ li trong vở tập viết ).
+ Phấn viết có độ dài vừa phải, phấn không bụi càng tốt.
+ Khăn lau sạch ( Bằng vải bông mềm hoặc mút có độ ướt vừa phải ).
+ Vở Tập viết có đủ 2 tập.
+ Bút nên cho học sinh sử dụng bút bi mực nước. Ưu điểm của loại bút này là học sinh viết mực không giây ra tay, chữ viết sáng đẹp, gọn nét. Hoặc có thể cho các em viết bút mực có nét thanh đậm.Tuỳ tình hình hoàn cảnh học sinh trong lớp giáo viên lựa chọn cho học sinh dùng bút viết cho hợp lý.
b/ Thực hiện đúng quy định khi viết chữ:
Quá trình hình thành kỹ năng viết chữ nói chung thường trải qua hai giai đoạn chủ yếu:
- Giai đoạn nhận biết, hiểu biết về chữ viết ( Xây dựng biểu tượng ).
- Giai đoạn điều khiển vận động : Giai đoạn này thường có hiện tượng “lan toả” dễ ảnh hưởng tới một số bộ phận khác trong cơ thể ( Ví dụ: miệng méo, vai lệch, gù lưng, …). Nhận thức rõ điều đó, giáo viên phải chú ý nhắc nhở các em cần thực hiện đúng một số quy định khi viết chữ.
+ Tư thế ngồi viết: Học sinh cần ngồi với tư thế thẳng lưng, không tỳ ngực vào bàn, đầu hơi cúi, mắt cách vở từ 25 đến 30cm, cầm bút tay phải, tay trái tỳ nhẹ lên mép vở để trang viết không bị xê dịch, hai chân để song song, thoải mái. Tư thế ngồi viết đã được ghi cụ thể ở trang đầu vở Tập viết lớp 2 tập 1.
+ Cách cầm bút: Hướng dẫn các em cầm bút bằng ba ngón tay ( ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa ) với độ chắc vừa phải ( không cầm bút lỏng hay chặt quá). Khi viết dùng ba ngón tay di chuyển một cách nhẹ nhàng từ trái sang phải. Chú ý không nhấn mạnh đầu bút xuống mặt giấy, cán bút nghiêng về bên phải, cổ tay,
khuỷu tay và cánh tay cử động theo mềm mại.
+ Cách để vở xê dịch khi viết: Khi viết chữ đứng, nhắc các em cần để vở ngay ngắn trước mặt. nếu viết chữ nghiêng ( tự chọn ) cần để vở hơi nghiêng sao cho mép vở phía dưới cùng với bàn tạo thành một góc khoảng 15o. Khi viết chữ về bên phải quá xa lề vở, cần xê dịch vở sang bên trái để mắt nhìn thẳng nét chữ, tránh nhoài người về bên phải để viết tiếp.
- Cách trình bày bài: Học sinh nhìn và viết theo đúng mẫu trong vở Tập viết lớp 2, viết theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn, số chữ viết, số lần viết trên dòng kẻ và trên trang vở tập viết, tránh viết dở dang chữ ghi tiếng hoặc viết chòi ra mép vở không có dòng kẻ li.
Khi viết sai chữ không không được tẩy xoá mà cần để cách ra một khoảng ngắn rồi viết lại.
3. Quy trình dạy tập viết lớp 2
Các hoạt động dạy học trong tiết Tập viết lớp 2 được tổ chức theo quy trình cơ bản thể hiện trong một bài soạn cụ thể sau:
Tập viết: Tuần 4 - Chữ hoa C
I. Mục đích yêu cầu:
- Rèn kỹ năng viết đúng chữ hoa C theo cỡ vừa và nhỏ.
- Tập viết chữ và ứng dụng câu: Chia - Chia ngọt sẻ bùi theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
II. Đồ dùng:
Mẫu chữ hoa C ( Sử dụng bộ thiết bị dạy học. Bộ chữ dạy tập viết).
Chữ mẫu câu ứng dụng theo cỡ nhỏ: Chia - dòng 1, Chia ngọt sẻ bùi - dòng 2, trên bảng phụ.
Vở Tập viết lớp 2 tập 1.
III/ Các hoạt động dạy học:
HS hát, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
Giáo viên yêu cầu học sinh viết trên bảng lớp: B
Bảng con: Bạn
Nhận xét, củng cố kỹ năng đã học ở bài trước. Ghi điểm cho học sinh.
3. Dạy bài mới:
a/ Giới thiệu bài: Giáo viên nêu yêu cầu của tiết học.
b/ Hướng dẫn viết chữ hoa:
b.1. Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét chữ C:
- GV giới thiệu khung chữ và đặt câu hỏi hướng dẫn học sinh nhận xét về cấu tạo của chữ mẫu ( trên bìa )
+ Chữ hoa C cỡ vừa cao mấy li? ( Cao 5 li, 6 đường kẻ ngang).
+ Chữ hoa C gồm mấy nét? ( Gồm 1 nét ).
+ GV miêu tả các nét: Nét viết chữ C là kết hợp của hai nét cơ bản: cong dưới và cong trái nối liền với nhau, tạo một vòng xoắn to ở đầu chữ.
- GV dùng que chỉ chỉ dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu.
+ Đặt bút trên ĐK 6, viết nét cong dưới rồi chuyển hướng viết tiếp nét cong trái, tạo thành một vòng xoắn to ở đầu chữ, phần cuối nét cong trái lượn vào trong, dừng bút trên ĐK 2.
Chú ý nét cong trái lượn đều, không cong quá về bên trái.
- GV viết mẫu chữ hoa C cỡ vừa ( 5 dòng kẻ li) trên bảng lớp; kết hợp nhắc lại vắn tắt về cách viết.
b.2. Hướng dẫn học sinh viết trên bảng con:
Học sinh tập viết chữ hoa C 2 - 3 lượt ( không xoá bảng ). Sau mỗi lượt GV nhận xét, uốn nắn và khen ngợi những học sinh viết đúng hình dạng chữ mẫu.
Ở những lần tập viết ban đầu, học sinh còn lúng túng trong việc điều khiển nét
bút. GV cần giúp các em ghi nhớ biểu tượng về chữ hoa, viết đúng hình dạng chữ mẫu ( không sai quy trình và biến dạng nét chữ) để dần tới viết đẹp.
c/ Hướng dẫn viết câu ứng dụng:
c.1. Giới thiệu câu ứng dụng. Cho 1-2 học sinh đọc cụm từ ứng dụng sẽ viết, gợi ý học sinh trao đổi về cụm từ ứng dụng: Em hiểu thế nào là Chia ngọt sẻ bùi ?
Học sinh trả lời, sau đó GV chốt lại.
Câu này có nghĩa là: Yêu thương đùm bọc lẫn nhau, sung sướng cùng hưởng, cực khổ cùng chịu.
c.2. Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét cách viết câu ứng dụng ( cỡ nhỏ ).
- GV chỉ vào dòng chữ mẫu trên bảng, gợi ý học sinh nhận biết độ cao của các chữ cái, cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ cái trong một tiếng, khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng.
+ Các chữ C, h ,b, g cao mấy li ? ( 2,5 li).
+ Chữ t cao mấy li? ( 1,5 li).
+ Chữ i, a, u, o, e cao mấy li? ( 1 li ).
Cách đặt dấu thanh trên các chữ như thế nào? ( Dấu nặng đặt dưới chữ o trong chữ ngọt, dấu hỏi đặt trên chữ e trong chữ sẻ, dấu huyền đặt trên chữ u trong chữ bùi ).
GV viết mẫu chữ Chia trên dòng kẻ ( tiếp theo chữ mẫu trên bảng ), kết hợp nhắc học sinh lưu ý khoảng cách giữa các con chữ, giữa các chữ với nhau.
c.3. Hướng dẫn học sinh viết chữ “ Chia ” vào bảng con.
HS viết chữ Chia vào bảng con 1-2 lượt. Sau mỗi lượt GV nhận xét, uốn nắn thêm về cách viết.
d/ Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết.
- GV nêu yêu cầu viết:
+ 1 dòng chữ C cỡ vừa ( cao 5 li ), 1 dòng chữ C cỡ nhỏ (cao 2,5 li).
+ 1 dòng chữ Chia cỡ vừa, 1 dòng chữ Chia cỡ nhỏ.
+ 2 dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ Chia ngọt sẻ bùi.
* HS khá giỏi viết thêm 1 dòng chữ C cỡ nhỏ, 1 dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ.
- GV theo dõi giúp đỡ HS viết yếu.
Hướng dẫn các em cách trình bày bài viết trong vở tập viết: Tư thế ngồi, cách cầm bút, đặt vở, điểm đặt bút,…
Khi học sinh viết bài, giáo viên quan sát nhắc nhở học sinh viết từng dòng thong thả, cẩn thận, ngay ngắn. Không quên độ chính xác của các con chữ, chữ. Viết hết dòng thì chuyển sang viết dòng tiếp theo cho đến hết bài. Lúc này giáo viên cần chú ý nhắc nhở các em viết xấu, viết chậm, khuyến khích các em viết đúng, viết đẹp.
e/ Chấm , chữa bài.
GV chấm 5-7 bài, sau đó nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
4. Củng cố:
Cho học sinh thi viết chữ hoa C.
GV nhận xét chung về tiết học, khen ngợi những học sinh viết đẹp.
5. Dặn dò: Dặn HS luyện viết thêm ở vở Tập viết 2 ( khuyến khích HS tập viết nghiêng theo phần tự chọn để rèn chữ viết đẹp ).
4. Rèn chữ viết cho học sinh thông qua các môn học khác
Ngoài các giờ học Tập viết giáo viên còn phải luôn nhắc nhở học sinh rèn luyện chữ viết trong các môn học khác. Có như vậy việc luyện tập viết chữ mới được củng cố đồng bộ thường xuyên, chất lượng chữ viết của học sinh cũng được nâng lên và những phẩm chất tốt như: tính kiên trì, cẩn thận, khiếu thẩm mĩ của học sinh cũng được hình thành. Việc làm này đòi hỏi người giáo viên ngoài trình độ về chuyên môn nghiệp vụ còn cần phải có sự kiên trì, cẩn thận và lòng yêu nghề mến trẻ.
5. Bài học kinh nghiệm
- Trong quá trình dạy môn Tập viết lớp 2, GV cần nắm vững nội dung, chương trình và những điểm mới của sách, nắm chắc cách viết các mẫu chữ cơ bản, các biện pháp dạy Tập viết phù hợp với từng đối tượng học sinh.
- Cần tạo ra môi trường học tập thật sôi nổi tạo dựng phong trào viết chữ đẹp trong cả lớp. Khuyến khích, động viên HS kịp thời.
- GV phải chịu khó trau dồi rèn luyện chữ viết, nhiệt tình uốn nắn HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút, các nét viết, …
- Học sinh luôn phải là trung tâm của quá trình dạy học. Trong đó GV là người tổ chức hướng dẫn các em, mọi thành viên trong lớp đều phải được hoạt động.
- Luyện chữ viết đòi hỏi phải có sự kiên trì, bền bỉ mới đạt được kết quả tốt.
Sử dụng tranh ảnh minh hoạ giúp học sinh hiểu rõ về tên riêng ( người, địa danh nổi tiếng ) về nội dung của các câu tục ngữ, ca dao, thơ.
- Cần sử dụng đồ dùng dạy học, chữ mẫu đúng lúc, phát huy được tác dụng tích cực, đem lại hứng thú học tập cho HS .
- Ngoài giờ học chính khoá, vào các buổi 2 GV cần luyện thêm cho các em viết trên vở luyện viết lớp 2, vở ô li luyện từ dễ đến khó theo từng nhóm chữ.
- Thường xuyên tổ chức các cuộc thi viết chữ đẹp ở lớp theo tháng, kì. Sau mỗi bài GV có nhận xét tỉ mỉ bài của từng em để HS biết sửa lỗi sai. Giúp cho chất lượng chữ viết ngày càng nâng cao.
- Giáo viên cần thường xuyên rèn luyện chữ viết, tìm hiểu qua các sách hướng dẫn, tham khảo để làm gương cho học sinh.
- Giáo viên dạy đúng quy trình, đúng phương pháp, đi đầy đủ các bước của một tiết học Tập viết thì kết quả chữ viết đúng và đẹp chưa cao. Cần phải nắm vững kỹ thuật, khả năng viết chữ của từng em.
- Đặc biệt trú trọng đến phương pháp hướng dẫn cho hai em cùng ngồi một bàn kiểm tra lẫn nhau, so sánh nhận xét về bài của bạn từ đó rút ra những chỗ viết chưa đúng.
- Quan tâm đến mọi đối tượng học sinh trong lớp. Nhất là những em viết còn ẩu, chữ chưa đẹp, viết tuỳ tiện. Từ đó giáo viên có hướng chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể nhằm giúp mọi học sinh đều khắc phục triệt để những thiếu xót trên
IV/ TÍNH KHẢ THI CỦA ĐỀ TÀI
Qua quá trình áp dụng dạy theo phương pháp mới nêu trên. Kết quả của phân môn Tập viết lớp tôi được nâng lên rõ rệt.
Đến tháng 4/2010, tôi tiến hành khảo sát lại và kết quả đạt như sau:
Tổng số
28
8 = 28.6%
14= 50 %
6 = 21.4%
0
Như vậy, sau gần một năm học, chất lượng chữ viết của HS đã nâng lên đáng kể.
Trong kỳ thi học sinh viết vở sạch chữ đẹp cấp trường lớp tôi dạy đã có 4 em dự thi đều đạt giải trong đó có 3 em dự thi cấp thành phố đều đạt giải A và đều được tham gia thi viết chữ đẹp cấp thành phố. Trong kỳ thi viết chữ đẹp cấp thành phố 1 em đạt giải nhất, 2 em đạt giải nhì và 1 được tham gia thi viết chữ đẹp cấp tỉnh.
KẾT LUẬN
I. KẾT LUẬN CHUNG VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Ngày xưa, Cao Bá Quát nhờ chăm chỉ kiên trì luyện chữ nên chữ của ông đẹp nổi tiếng khắp nước. Ngày nay việc luyện chữ viết cho học sinh là một việc làm
cần thiết. Công việc này phải được làm từ ngay đầu cấp Tiểu học.
“ Chữ đẹp là tính nết
Của những người trò ngoan ”.
Học sinh tiểu học, tri giác của các em còn thiên về nhận biết tổng quát đối tượng. Trong khi đó để viết được chữ, người viết phải tri giác từng nét chữ, từng động tác kỹ thuật tỉ mỉ. Do vậy khi tiếp thu kỹ thuật viết chữ học sinh không tránh khỏi những lúng túng, khó khăn. Vậy nên muốn thành công trong dạy phân môn Tập viết đòi hỏi mỗi thầy cô phải có lòng yêu nghề, mến trẻ. Giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu, phải thường xuyên đổi mới, sử dụng tốt các phương pháp dạy thông qua từng tiết dạy cụ thể sao cho phù hợp với học sinh,
kiên trì bền bỉ từng bước thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp. Góp phần nâng cao chất lượng chữ viết của học sinh lớp 2 mà còn làm tiền đề cho các em viết đẹp hơn ở các lớp trên.
Chữ viết là phương tiện giao tiếp của con người, không những chỉ phục vụ riêng cho môn Tiếng Việt mà còn góp phần nầng cao chất lượng dạy học nói chung. Trên đây là những kinh nghiệm của bản thân đúc rút trong quá trình dạy học. Tôi đã mạnh dạn áp dụng vào thực tế giảng dạy tại lớp mình chủ nhiệm và ít nhiều cũng đã đạt được hiệu quả.Tuy nhiên đề tài này còn mang tính cá nhân nên không khỏi có nhiều sai sót. Rất mong có sự đóng góp ý kiến của các bạn dồng nghiệp, hội đồng khoa học nhà trường và cấp trên để đề tài này được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn!
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
Tôi thấy việc tổ chức thi “ Vở sạch chữ đẹp” và “ Viết chữ đẹp” ở các cấp
như Sở GD& ĐT tổ chức đã kích thích phong trào thi đua của học sinh.
Đối với các nhà trường nên tổ chức các hình thức ngoại khoá thi viết: thi viết nhanh trong lớp, khối để động viên khuyến khích học sinh tập viết.
Đẩy mạnh phong trào giữ “ Vở sạch chữ đẹp”. Kết thúc mỗi năm học, các trường nên giữ lại những bộ vở đẹp để lưu lại phòng Truyền thống của nhà trường làm chuẩn để kích thích phong trào “ Vở sạch chữ đẹp” cho năm học tiếp theo.
Thái nguyên, ngày 25 tháng 4 năm 2012
Người viết
Bùi Thị Hằng
MỤC LỤC
Nội dung
Trang
Trang bìa phụ
Phần một : Đặt vấn đề
1
I. Lý do chọn đề tài
II. Mục đích nghiên cứu
2
III. Phạm vi nghiên cứu
IV. Phương Pháp nghiên cứu
3
Phần hai : Nội dung nghiên cứu
4
I. Cơ sở lý luận
II. Tìm hiểu thực trạng học môn Tập viết
6
III. Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 2
7
IV. Tính khả thi của đề tài
20
Phần ba : Kết luận
21
I. Kết luận chung về vấn đề nghiên cứu
II. Một số kiến nghị
22
Tài liệu tham khảo
23
1. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CƠ SỞ
Điểm:……………… Xếp loại: ……………….
Chủ tịch hội đồng chấm SKKN
Hiệu trưởng
2. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ
Điểm: ……………… Xếp loại: ……………….
Người chấm
3. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN TPTN Điểm: ……………… Xếp loại: ……………….
4. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP TÍNH
Điểm: ……………… Xếp loại: ……………….
Người chấm

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Cache-Control: private

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Connection: close


text:
Sáng 23-7, tại khu kinh tế Dung Quất, Bộ Lao động - hương binh & xã hội, Tổng cục Dạy nghề đã công bố quyết định thành lập Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất trên cơ sở nâng cấp Trường trung cấp Nghề Dung Quất. Bài liên quan Thành lập Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất hoặc tương tự:
Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường trung cấp Nghề Dung Quất, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động – thương binh & xã hội với chức năng đào tạo nghề theo ba hệ chính quy với quy mô đào tạo 3.000 học viên/năm gồm: hệ cao đẳng với các ngành công nghệ ôtô, hàn, cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, lập trình máy tính; hệ trung cấp với các ngành công nghệ chế tạo vỏ tàu, vận hành thiết bị chế biến dầu khí, điện tư công nghiệp; hệ sơ cấp gồm: may công nghiệp, kỹ thuật viên quản trị mạng.
Ngoài ra trường còn liên kết với các trường đại học: Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Mở TP.HCM… đào tạo các ngành quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Đàm Hữu Đắc, thường trực Bộ Lao động - thương binh & xã hội nhấn mạnh: “Việc nâng cấp Trường trung cấp Nghề Dung Quất thành Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn lực lao động kỹ thật cao cho các khu kinh tế, khu công nghiệp của Quảng Ngãi và khu vực miền Trung. Hiện nay nguồn lực lao động tại các khu công nghiệp vừa thiếu vừa yếu về chuyên môn, nhất là các khu kinh tế mới hình thành đang thiếu nguồn nhân lực rất lớn. Do vậy thành lập Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật Dung Quất sẽ là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư thêm một địa chỉ để tìm nguồn lao động”.
Ông Trần Ngọc Châu được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, ông Nguyễn Văn Anh làm phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất.
Theo Theo TUOITRE.COM.VN
Để gởi ý kiến nhận xét, đóng góp, trao đổi, thảo luận về bài viết Thành lập Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất bạn có thể gởi trực tiếp tại mục bình luận bên dưới. Vui lòng viết có dấu đầy đủ nếu ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt. Mọi than phiền về bài viết Thành lập Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất xin hãy liên hệ với chúng tôi. Tiêu đề là tên bài viết ở dạng tiếng Việt không dấu Thanh lap Truong cao dang Nghe ky thuat cong nghe Dung Quat hoặc có dấu. Bài viết này đã được xếp vào thể loại: Thông Tin Giáo Dục
Tiếc quá! Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết này! Hãy là người đầu tiên!

markdown:
**Sáng 23-7, tại khu kinh tế Dung Quất, Bộ Lao động - hương binh & xã hội, Tổng cục Dạy nghề đã công bố quyết định thành lập Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất trên cơ sở nâng cấp Trường trung cấp Nghề Dung Quất. **
Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường trung cấp Nghề Dung Quất, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động – thương binh & xã hội với chức năng đào tạo nghề theo ba hệ chính quy với quy mô đào tạo 3.000 học viên/năm gồm: hệ cao đẳng với các ngành công nghệ ôtô, hàn, cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, lập trình máy tính; hệ trung cấp với các ngành công nghệ chế tạo vỏ tàu, vận hành thiết bị chế biến dầu khí, điện tư công nghiệp; hệ sơ cấp gồm: may công nghiệp, kỹ thuật viên quản trị mạng.
Ngoài ra trường còn liên kết với các trường đại học: Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Mở TP.HCM… đào tạo các ngành quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Đàm Hữu Đắc, thường trực Bộ Lao động - thương binh & xã hội nhấn mạnh: “Việc nâng cấp Trường trung cấp Nghề Dung Quất thành Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn lực lao động kỹ thật cao cho các khu kinh tế, khu công nghiệp của Quảng Ngãi và khu vực miền Trung. Hiện nay nguồn lực lao động tại các khu công nghiệp vừa thiếu vừa yếu về chuyên môn, nhất là các khu kinh tế mới hình thành đang thiếu nguồn nhân lực rất lớn. Do vậy thành lập Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật Dung Quất sẽ là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư thêm một địa chỉ để tìm nguồn lao động”.
Ông Trần Ngọc Châu được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, ông Nguyễn Văn Anh làm phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất.
Theo
**Theo TUOITRE.COM.VN**
Để gởi ý kiến nhận xét, đóng góp, trao đổi, thảo luận về bài viết
**Thành lập Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất** bạn có thể gởi trực tiếp tại mục bình luận bên dưới. Vui lòng viết có dấu đầy đủ nếu ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt. Mọi than phiền về bài viết ** xin hãy liên hệ với chúng tôi. Tiêu đề là tên bài viết ở dạng tiếng Việt không dấu Thành lập Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất**
Tiếc quá! Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết này! Hãy là người đầu tiên!

WARC-Truncated: length

Server: Apache

Cache-Control: Cache

Vary: Accept-Encoding

Content-Encoding: gzip

Content-Type: text/html


text:
Phòng nghỉ tại Khu Du lịch Sinh thái Biển Hải Tiến
Để phục vụ nhu cầu của Quý khách trong dịp Hè 2011 và nghỉ dưỡng, Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO trân trọng giới thiệu tới Quý khách hàng – Khu Du lịch Sinh thái Biển Hải Tiến.
Đến với Hải Tiến Resort, Quý khách không chỉ được tận hưởng những giây phút trên bãi cát dài thoai thoải, độ dốc êm đềm, nước biển trong xanh, khí hậu mát lành, Quý khách còn có thể du lịch ngược dòng Sông Mã thăm Lạch Hới, Cồn Trường có rừng bần, rừng sú vẹt, qua bến Nguyệt Viên, qua bến Hàm Rồng, thăm Núi Ngọc, Núi Rồng, Động Tiên Sơn, Hồ Kim Quy, ....
Ở Hải Tiến Resort, khách sạn được xây dựng sát bờ biển. Phòng được trang trí đẹp và tiện nghi đầy đủ, tất cả các phòng đều hướng ra biển. Xung quanh Khách sạn có vườn cây ăn quả, phía sau khách sạn là rừng phi lao..
Hải Tiến Resort hiện đang kinh doanh loại phòng đôi. Trong phòng có đầy đủ tiện nghi như: Điều hoà, tủ lạnh, tivi, bình nóng lạnh, tủ quần áo, bàn nước, .....
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
1. VP tại Hà Nội:
ĐC: Số 14 Ngõ 22 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
ĐT: 04.37668957 – 37669958; Fax: 04.37668957
2. Tại Thanh Hoá
ĐT: 037.3505.288
Yahoo: phongve_euro; dung_beauty
Mail: haitienresort@gmail.com; phongveeuro@gmail.com
Hotline: 0903.485.898 – 0979.395.395
Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi!

Cache-Control: public, max-age=360


text:
TruyệnĐọc.Mobi
nhung cau tho ve ban be thay co
HOME
CHAT
TRUYỆN
Forumviet.Mobi - Chơi game avatar ngay trên wap, đang đẫn đầu trên xu thế di động, tham gia để chém gió nào!
WAPCHOI.MOBI - Trang wap game, wap tải nhạc hình nền khủng nhất việt nam
Từ Khóa Mới Nhất:
Truyen teen wang zi 18
|
anh du nhau
|
Trang Chủ
›
nhung cau tho ve ban be thay co
nhung cau tho ve ban be thay co
Bạn muốn xem nhung cau tho ve ban be thay co thì phải ấn
Hoặc ấn
mới có thể xem nội dung này nhé!
Tải ngay nhung cau tho ve ban be thay co về máy
Click Để Xem nhung cau tho ve ban be thay co ngay
Bình Luận Về nhung cau tho ve ban be thay co
Chia sẻ bài viết
BB Code:
Link:
Tìm kiếm
Thống Kê
Trang chủ
©
Truyendoc.mobi

Server: nginx

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Set-Cookie: hosty=1; expires=Thu, 18-Sep-2014 00:00:00 GMT

X-Cache: HIT from Backend


markdown:
## Thể loại:Truyện loạn luân
Loạn Luân giữa cha và con Vào một ngày đẹp trời, Ngọc quyết định dậy sớm để tập thể dục. Thực ...
Loạn Luân cậu cháu Tác giả: Chú Tư Cầu Cháu Diễm mồ coi từ nhỏ. Ba nó mất hồi nó lọt lòng, ...
Loạn Luân giữa Chị và Em trai Tối chủ nhật, trời trong, trăng sáng, gió mát. Vừa tắm táp xong, Tuấn ...
Bình Và Loan Loạn luân mẹ con Loan đứng chết lặng cạnh mộ phần của ngưới chồng dường như cái rét thấu ...
Doc truyen sex dit nhau voi chi dau dam dang Chị dâu tôi rên chết rên sống. Tôi sợ mấy nhà bên ...
Thằng con mất dạy - truyen sex - Đọc Truyện Sex - Mẹ Lại Lên Chín Tầng Mây Rồi Loạn Luân giữa Mẹ ...
Đọc truyện sex Mẹ Nào Con Nấy, Nứng Lồn hết cỡ , địt nhau tơi vời khói lửa Hình ảnh người ...
Tối hôm đó cũng như mọi đêm, Thúy tắm rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ, vào căn phòng nàng ...
Loạn Luân giữ mẹ và con trai Ah !. . . . . . Ah!. . . . . . . ...
Hôm vừa rồi, Bố tôi đi công tác, ở nhà chỉ còn hai mẹ con tôi... Mặc dù tôi mới ...
Tôi phải tự thừa nhận mình là ngươì rất dâm. Nhưng tôi nghĩ "dâm" và "dâm ô" là hai cái ...
Thằng Lộc năm nay mười sáu, nhưng ông bà ngoại bảo nó giống bố, to cao như đứa trẻ mười ...
Sau hai tháng vui chơi, đi đây đi đó cho biết vùng Little Saigon..thì tôi bắt đầu đi học lái ...

Server: Apache mod_fcgid/2.3.10-dev