markdown:
0
Giỏ hàng
Đăng ký
Đăng nhập
ChatNhanh
Trang chủ
Danh mục
Xe
85.773
Bất động sản
259.482
Thương Mại Điện Tử
119.272
Kỹ thuật số, Điện máy
51.828
Dịch vụ
13.970
Nông lâm, Ngư nghiệp
9.703
Ẩm thực, Thực phẩm
8.238
Thi Công, XD, Trang Trí
32.294
Gia công, SX, CN
76.177
Việc làm quanh đây
167
TIN MỚI NHẤT
Túi Zipper
90.000
VND
20 giờ trước
Túi Thơm Hương Cà Phê
75.000
VND
21 giờ trước
Thùng giao hàng composite,thùng chở hàng xe máy
1.500.000
VND
2 ngày trước
Thùng nhựa 220 lít đựng dầu dừa,thùng nhựa 220 lít nắp nhỏ
585.000
VND
2 ngày trước
Túi Thơm cà phê
75.000
VND
3 ngày trước
Túi nylon bóng khí 11x15+4cm
700
VND
3 ngày trước
Túi giấy 11x15+4cm gói hàng có lót bóng khí
850
VND
3 ngày trước
Thùng rác y tế 15 lít đạp tròn,thùng rác tròn 15 lít đạp chân
125.000
VND
4 ngày trước
Liên kết hữu ích
› Tài khoản VIP
› Liên hệ Mua Bán Nhanh
› Giới thiệu MuaBanNhanh.com
› Góc báo chí
› Quy chế Mua Bán Nhanh
› Chính sách bảo mật
› Điều khoản sử dụng
› Mua bán an toàn
› Mạng Xã Hội Mua Bán Nhanh
Đăng tin Mua Bán, Việc Làm, Quảng Bá hoàn toàn Miễn Phí
Đăng
Mua Bán
Bảng giá, Menu
Đăng việc làm
Xem việc làm quanh đây
Đăng Blog
Xem Quảng Bá, Cẩm Nang
Hỏi đáp
Cộng đồng hỏi đáp MBN
Hướng dẫn
Thông báo từ Ban Quản Trị
Có
661.405
tin đăng mua bán và
214.475
thành viên
Trang chủ
Bao bì, Hộp, Thùng
Hồ Chí Minh
Quận 10
Thùng đựng rác hình con cá heo, thùng đựng rác hình con cá chép
Thùng đựng rác hình con cá heo, thùng đựng rác hình con cá chép
Thùng đựng rác hình con cá heo, thùng đựng rác hình con cá chép Mới 100%, giá: 50.000đ, gọi: 0933 870 490, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Báo cáo vi phạm
Thùng đựng rác hình con cá heo, thùng đựng rác hình con cá chép
Mới 100%
50.000
VND
7 tháng trước - 528/5/129 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10
- Quận 10
- Hồ Chí Minh
25 Đã xem chi tiết
Thùng đựng rác hình con cá heo, thùng đựng rác hình con cá chép, thùng đựng rác hình con gấu giá rẻ tại tphcm
Công Ty TNHH Công Nghiệp Mỹ Kỳ hân hạnh kính chào quý khách
Công Ty chuyên sản xuất và cung cấp thùng rác hình con vật, thùngrác hình con gấu, thùng rác hình con vật dễ thương
1.Thùng rác hình cá heo:
2. Thùng rác hình cá chép
3.Thùng rác hình con gấu
4.Thùng rác hình con vật khác
**QUÝ DOANH NGHIỆP , CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ :
Công Ty TNHH Công Nghiệp Mỹ Kỳ
ĐT: 0933 870 490 Ms Lê
Chia sẻ:
Chia sẻ:
Bao Bì Theo Nhu Cầu
Thùng Nhựa Đựng Rác
Đánh giá
Nhuachatluongtot
-
Chưa xác định
(5 sao / 1 đánh giá)
Liên hệ với chủ tin này tại:
528/5/129 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
0933 870 490
ChatNhanh
Lưu ý:
Trước khi giao dịch mua bán "
Thùng đựng rác hình con cá heo, thùng đựng rác hình con cá chép
giá
50.000
VND
" với Nhuachatluongtot tại
528/5/129 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10
, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về Nhuachatluongtot (0933 870 490). Đây là mặt hàng Mới 100% nên bạn hãy kiểm tra thật kỹ tình trạng hàng hóa, bao bì đóng gói (nếu có), đọc kỹ các chính sách bảo hành đổi trả.
Việc mua bán các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm với nhau. MuaBanNhanh chỉ là mạng xã hội hỗ trợ tất cả các thành viên đánh giá người mua lẫn người bán.
Tìm hiểu về
Nhuachatluongtot
Tại đây
Cùng người bán
Thùng giao bịch ngũ cốc, thùng giao bánh pizza, thùng bán thức ăn nhanh trên xe máy, thùng giao hàng giá rẻ tphcm
1.000.000
VND
Quận 10 - Hồ Chí Minh
Kệ dụng cụ nhựa, kệ đựng dụng cụ, khay nhựa đựng phụ tùng, kệ để dụng cụ cơ khí
10.000
VND
Quận 10 - Hồ Chí Minh
Thùng phuy nhựa 220 lít cũ, giá thùng phuy nhựa 220 lít ,thùng phuy nhựa mới 220 lít.
150.000
VND
Quận 10 - Hồ Chí Minh
Chai nhựa đựng axit, vỏ chai nhựa tròn 1 lít
5.000
VND
Quận 10 - Hồ Chí Minh
Kệ nhựa đựng dụng cụ giá rẻ , khay nhựa đựng ốc vít, kệ nhựa ráp tầng đựng đồ nghề sửa xe giá rẻ tphcm
10.000
VND
Quận 10 - Hồ Chí Minh
Thùng chở hàng đa năng, thùng tiếp thị trà sữa nước uống , thùng giao hàng giữ lạnh, bán thùng giao hàng hóa giá rẻ tphcm
100.000
VND
Quận 10 - Hồ Chí Minh
Thùng giao hàng giữ nhiệt , thùng chở hàng xe máy, thùng giao thực phẩm giữ nhiệt, thùng ship hàng nhanh tphcm
150.000
VND
Quận 10 - Hồ Chí Minh
Chai nhựa đựng thuốc sâu, chai 1 lít nhựa HDPE, chai nhựa 500 ml có chia vạch , chai 250 ml đựng hóa chất
4.000
VND
Quận 10 - Hồ Chí Minh
Tìm kiếm đề nghị:
Xem thêm
Bao bì, Hộp, Thùng Hồ Chí Minh
Bao bì, Hộp, Thùng Hồ Chí Minh Quận 10
Bao bì, Hộp, Thùng Mới 100%
Bao bì, Hộp, Thùng Mới 100% Hồ Chí Minh
Bao bì, Hộp, Thùng Mới 100% Hồ Chí Minh Quận 10
Bao bì, Hộp, Thùng Cần bán/Dịch vụ
Bao bì, Hộp, Thùng Hồ Chí Minh Cần bán/Dịch vụ
Bao bì, Hộp, Thùng Hồ Chí Minh Quận 10 Cần bán/Dịch vụ
Bao bì, Hộp, Thùng Mới 100% Hồ Chí Minh Cần bán/Dịch vụ
Bao bì, Hộp, Thùng Mới 100% Hồ Chí Minh Quận 10 Cần bán/Dịch vụ
Bao bì, Hộp, Thùng Mới 100% Cần bán/Dịch vụ
Tổng quan Nhuachatluongtot
5 sao / 1 đánh giá
82
Tin đăng
6.342
Lượt xem tin đăng
Tin đăng có Bình luận
Lần tham gia bình luận
Tham gia hỏi đáp
0
Người theo dõi thành viên này
Thông tin về Nhuachatluongtot
Nhuachatluongtot
0933 870 490
528/5/129 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10
Xem bản đồ
Minisite
https://0933870490.chatnhanh.com
WebVipNhanh
Chưa có page VIP
Giờ mở cửa
Luôn mở của
Ngày tham gia
2017-01-24 09:07:17
Giá: 50.000đ, Thùng đựng rác hình con cá heo, thùng đựng rác hình con cá chép, Nhuachatluongtot, Cần bán/Dịch vụ chuyên mục Bao bì, Hộp, Thùng tại Quận 10 - Hồ Chí Minh - 2017-11-03 15:07:16
Trang chủ
Bao bì, Hộp, Thùng
Hồ Chí Minh
Quận 10
Thùng đựng rác hình con cá heo, thùng đựng rác hình con cá chép
Tin đăng cùng chuyên mục Bao bì, Hộp, Thùng
Báo cáo vi phạm
Bao pp dệt đựng đất sạch, bao đựng phân trùn quế 20kg,25kg,50kg
Mới 100%
3.000
VND
Vừa cập nhật
- Quận 8
- Hồ Chí Minh
120 Đã xem chi tiết
Châu Thị Mỹ Tiên
BAO BÌ THUẬN PHÁT
Đánh giá
(5 sao / 1 đánh giá)
+ 5
Bao bì, Hộp, Thùng
Bao bì thuận phát chuyên cung cấp bao PP dệt đựng đất sạch, đựng phân trùn quế. Bao PP dệt đưng...
Xem thêm
Đánh giá
Châu Thị Mỹ Tiên
-
BAO BÌ THUẬN PHÁT
(5 sao / 1 đánh giá)
Báo cáo vi phạm
Bao jumbo đóng hàng lưu kho, xuất khẩu.
Mới 100%
150.000
VND
2 giờ trước
- Biên Hòa
- Đồng Nai
41 Đã xem chi tiết
Hồng Sơn
Chưa xác định
Đánh giá
(0 sao / 0 đánh giá)
+ 1
Bao bì, Hộp, Thùng
-
Bao Bì Jumbo
-
Bao Bì Hình Dáng, Đặc Điểm Khác
Là nhà sản xuất bao jumbo đựng cà phê nhiều kinh nghiệm phục vụ các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê,...
Xem thêm
Đánh giá
Hồng Sơn
-
Chưa xác định
(0 sao / 0 đánh giá)
Báo cáo vi phạm
Bao gạo 5kg, 1 kg, 20 kg ,25 kg , 50kg , bao phân bón , bao thức ăn gia súc
Mới 100%
4.000
VND
5.000
VND
4 giờ trước
- Biên Hòa
- Đồng Nai
2 Đã xem chi tiết
Ngọc Lan
Chưa xác định
Đánh giá
(5 sao / 3 đánh giá)
Bao bì, Hộp, Thùng
-
Bao Bì Dệt
-
Bao Bì Hình Dáng, Đặc Điểm Khác
Cty CP bao bì công nghiệp Toàn Cầu chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm về bao bì. Túi nylon...
Xem thêm
Đánh giá
Ngọc Lan
-
Chưa xác định
(5 sao / 3 đánh giá)
Báo cáo vi phạm
Thùng phuy nhựa 120 lít nắp hở giá rẻ
Mới 100%
480.000
VND
4 giờ trước
- Trảng Bàng
- Tây Ninh
14 Đã xem chi tiết
Nhựa Công Nghiệp
Chưa xác định
Đánh giá
(4 sao / 1 đánh giá)
Bao bì, Hộp, Thùng
-
Thùng Phuy Nhựa
Thùng phuy nhựa 120 lít : -Dung tích :120 lít -Kích thước: 43*76 cm -Chất liệu : nhựa HDPE...
Xem thêm
Đánh giá
Nhựa Công Nghiệp
-
Chưa xác định
(4 sao / 1 đánh giá)
Báo cáo vi phạm
Bao pp dệt, bao bì gạo cao cấp, bao bì gạo xuất khẩu 5kg giá cạnh tranh
Mới 100%
2.900
VND
3.500
VND
2 ngày trước
- Thốt Nốt
- Cần Thơ
255 Đã xem chi tiết
Nguyễn Thanh Tùng
Chưa xác định
Đánh giá
(5 sao / 1 đánh giá)
Bao bì, Hộp, Thùng
-
Bao Bì Dệt
-
Bao Bì Hình Dáng, Đặc Điểm Khác
Công ty CP SX bao bì công nghiệp Toàn Cầu chuyên sản xuất các loại bao bì pp dệt phục vụ ngành gạo...
Xem thêm
Đánh giá
Nguyễn Thanh Tùng
-
Chưa xác định
(5 sao / 1 đánh giá)
Báo cáo vi phạm
Mua xe thu gom rác thải giá rẻ , xe thu gom rác 660 lít nhựa composite , thùng rác HDPE 660 lít , thùng rác 1000 lít
Mới 100%
1.000.000
VND
2 ngày trước
- Quận 10
- Hồ Chí Minh
26 Đã xem chi tiết
VIP 1
Nhuamyky.Com
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MỸ KỲ
Đánh giá
(5 sao / 1 đánh giá)
+ 8
Bao bì, Hộp, Thùng
Mua xe thu gom rác thải giá rẻ , xe thu gom rác 660 lít nhựa composite , thùng rác HDPE 660 lít ,...
Xem thêm
Đánh giá
VIP 1
Nhuamyky.Com
-
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MỸ KỲ
(5 sao / 1 đánh giá)
Báo cáo vi phạm
Túi nilon gói hàng 20*35cm ( đen )
Mới 100%
65.000
VND
3 ngày trước
- Quận Tân Bình
- Hồ Chí Minh
16 Đã xem chi tiết
Bùi Xuân Trường
minh hưng shop
Đánh giá
(0 sao / 0 đánh giá)
+ 2
Bao bì, Hộp, Thùng
- (Túi nilon gói hàng dai keo tự dán) Túi nilon đóng gói hàng hóa siêu dai, siêu chắc với chất...
Xem thêm
Đánh giá
Bùi Xuân Trường
-
minh hưng shop
(0 sao / 0 đánh giá)
Báo cáo vi phạm
MT2-40x30 cm-Túi nilon đóng gói giao hàng chuyển phát nhanh COD
Mới 100%
2.150
VND
4 ngày trước
- Quận Gò Vấp
- Hồ Chí Minh
97 Đã xem chi tiết
VIP 1
Magix - Sản Xuất Thùng Carton Giá Rẻ
Magix.Vn
Đánh giá
(5 sao / 1 đánh giá)
+ 1
Bao bì, Hộp, Thùng
Túi nilon giao hàng được xem là sản phẩm đóng gói lý tưởng vì khả năng sử dụng đa dạng, hiệu quả và...
Xem thêm
Đánh giá
VIP 1
Magix - Sản Xuất Thùng Carton Giá Rẻ
-
Magix.Vn
(5 sao / 1 đánh giá)
Xem tất cả Bao bì, Hộp, Thùng
Nội dung hữu ích
Cẩm Nang Tư Vấn Mua Bán Xe Khách 47 Chỗ Hyundai Universe Chất Lượng Cao
Hyundai Universe
1 giờ trước
-
2
Vì sao bạn nên chọn xe khách 47 chỗ Hyundai Universe? Xe khách Hyundai Universe 47 chố máy 380 mã lực có khả năng hoạt động đèo dốc tốt, chịu tải lớn, vận hành bền bỉ ít hỏng vặt đồng thời các trang bị đều được nhập khẩu 100% từ chính hãng Hyundai Motors Hàn Quốc. Nếu những lý do trên chưa...
Mua Tông Đơ Cắt Tóc Ở Đâu Chất Lượng Cao? Nên Mua Của Hãng Nào?
Tông đơ cắt tóc
1 giờ trước
-
2
Tại sao bạn nên mua tông đơ cắt tóc? Vì thiết bị này sẽ nhanh...
Máy In Gạch 3D Tại Tphcm
Máy in UV
3 ngày trước
-
88
Địa chỉ bán máy in gạch 3D giá rẻ tại TPHCM - dòng máy in phẳng...
Giá Máy In Uv Khổ Nhỏ Tại Tphcm
Máy in UV
3 ngày trước
-
23
Dòng máy in UV khổ nhỏ hiện đang hút khách hàng tại TPHCM, với...
Tư Vấn Đánh Giá, Chọn Mua Máy Đo Điện Trở Bề Mặt Tại Hà Nội
Máy đo điện trở
3 ngày trước
-
7
Máy đo điện trở bề mặt được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp...
Trang 1/153
Tiếp theo
MUABANNHANH.COM -
MUA BÁN NHANH DỄ DÀNG - CỘNG ĐỒNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH.
Nhuachatluongtot, Thùng đựng rác hình con cá heo, thùng đựng rác hình con cá chép Mới 100%
528/5/129 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10 - Quận 10 - Hồ Chí Minh - Thùng đựng rác hình con cá heo, thùng đựng rác hình con cá chép
Facebook
Google Plus
Youtube
Twitter
Email contact
ChatNhanh...

Server: MuaBanNhanh

Strict-Transport-Security: max-age=31536000; preload

Set-Cookie: SvID=w2|WwJZy|WwJZy; path=/


markdown:
Qua những vụ bắt giữ và xét xử Phan Văn Anh Vũ, Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng, Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tìm cách lấy lại niềm tin nơi các đảng viên và nhân dân lâu nay vốn đã mất tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng. Nói cách khác, đảng đang tìm cách lấy lại tính chính danh cho sự lãnh đạo tuyệt đối của mình qua giai đoạn “phá chưa từng có” vừa qua.
Tính chính danh chế độ thường được ghi nhận qua hai mặt: (1) một nền chính trị ổn định, được nhân dân tin tưởng và ủng hộ, (2) Chính phủ điều hành thành công một nền kinh tế phát triển bền vững.
Các vụ bắt giữ và xét xử nói trên vừa có tính chính trị vừa mang tính kinh tế. Thất bại cả chính trị lẫn kinh tế cho thấy chế độ cộng sản không có chính danh lãnh đạo.
Việc phát hiện các vụ tham nhũng, xét xử đúng người, đúng tội là việc làm cần thiết, nhưng những việc đó chỉ là đánh vào ngọn mà không trị được gốc. Diệt được Thanh hay Thăng này sẽ lại nẩy sinh hàng chục, hàng trăm Thanh hay Thăng khác vì cái gốc sinh ra tham nhũng và thối nát chính trị vẫn còn đó.
Vậy gốc nằm ở đâu?
Nhiều người đã nói tới, đó là cơ chế độc tài nhất nguyên tuyệt đối. Các nước chung quanh Việt Nam dù không phải chế độ cộng sản cũng đã từng kinh qua các giai đoạn độc tài: Đài Loan, Hàn Quốc, Nam Dương (Indonesia)….Thế nhưng, trong hai thập niên 80 và 90 thế kỷ trước, nhân loại đã chứng kiến tại các nước nói trên, từ nhân dân tới chính quyền đã từng bước thay đổi trong ôn hoà, chuyển từ độc tài nhất nguyên sang cơ chế đa nguyên, tôn trọng các ý kiến khác biệt, tôn trọng quyền tự do hội họp, báo chí, độc lập hoá quốc hội và tư pháp.
Cuối thế kỷ 19, triết gia người Anh, ông Lord Acton đã nói: “Quyền lực có xu hướng tha hoá; quyền lực tuyệt đối thì tha hoá cũng tuyệt đối”. Do đó, quyền lực, nhất là quyền lực
*tư đảng *nếu không được kiểm soát chặt chẽ bằng những định chế độc lập, chắc chắc sẽ xảy ra việc lợi dụng quyền lực, sinh ra tham nhũng. **Công đảng**
Muốn tiêu diệt tham nhũng tận gốc, đem lại tính chính danh cho chế độ, cần phải biến
*tư đảng* thành *công đảng* – công đảng hoá toàn dân (không phải cộng đảng hoá) – để mọi người, cộng sản hay không cộng sản, đều có thể tham gia chính quyền, tham gia vào việc hoạch định các chính sách tạo *công ích và công lợi* cho toàn dân, thay vì chỉ tạo quyền và lợi cho *tư đảng* Cộng sản. Khi người dân có quyền tham gia vào hệ thống chính trị, họ sẽ giúp tìm ra các định chế kiểm soát quyền lực và minh bạch tài chính, đẩy lùi tham nhũng và tiêu cực bởi đó chính là đời sống của họ. Nhân dân sẽ có cơ hội quyết định sinh mệnh chính trị của mình (không phải cơ chế“xin-cho” như hiện nay). Khi đó, “nhân dân có quyền và nhà nước có lực”. Sự cầm quyền của nhà nước rất chính danh, được toàn dân ủng hộ và bảo vệ chứ không bị chống đối, vì do chính nhân dân tin tưởng trao gửi. Chính quyền công đảng, thay vì là công cụ cai trị của tư đảng (ruler), đóng vai trò cơ cấu điều hành (coordinator) các sinh hoạt xã hội, tạo cơ hội cho mọi người tham gia vào guồng máy chính trị và kinh tế để cả xã hội cùng tiến. Dân càng có quyền thì nhà nước càng có lực, tính chính danh lãnh đạo đất nước càng cao.
Trong thế giới hiện đại hậu công nghiệp, dân chủ tập trung nhất nguyên đã quá lỗi thời, các chế độ chính trị trên thế giới ngày càng hướng tới dân chủ, đúng với nghĩa dân làm chủ. Theo Samuel Huntington, làn sóng dân chủ hoá thứ ba đã đến với nhân loại trong thế kỷ vừa qua. Người ta nói tới đa nguyên, nói tới dân chủ hành quyền (empowered democracy), nói tới dân chủ tham gia (participatory democracy) chứ không chỉ bàn về dân chủ một cách chung chung. Dân chủ hoá chế độ với sự tham gia tích cực của toàn dân trong guồng máy chính trị đã trở thành xu thế lịch sử và thời đại. Xu thế thì không thể đảo ngược. Thuận theo xu thế là thuận theo hướng nhìn chung và hoà vào trào lưu tiến bộ chung của toàn thể nhân loại chứ không phải chỉ của tư bản, và cũng là thuận theo lòng dân, được nhân dân ủng hộ.
**Bình đẳng cơ hội**
Một trong những bước chuyển đổi cơ chế trong ôn hoà, diệt tham nhũng tận gốc để lấy tính chính danh cho chế độ mà không tốn nhiều công sức, lại được sự hỗ trợ của nhân dân mà Đảng Cộng Sản có thể chủ động được, là tạo bình đẳng cơ hội cho mọi người. Bình đẳng chính trị cũng như kinh tế.
Bình đẳng có ba loại: bình đẳng cơ hội (opportunity), bình đẳng nghĩa vụ (obligation) và bình đẳng quyền lợi (benefit), trong đó bình đẳng cơ hội là quan trọng nhất. Ai cũng có nghĩa vụ đóng thuế, ai cũng được quyền chăm sóc khi mất việc, khi già yếu. Nhưng muốn bảo đảm được hai điều này, cần phải xây dựng bình đẳng cơ hội.
Bình đẳng cơ hội chính trị là phải bảo đảm rằng mọi người dân bình thường, bất kể quá khứ và xuất thân, cộng sản hay không cộng sản, đều có quyền tham gia hệ thống chính trị quốc gia, từ địa phương tới trung ương. Nhân dân ai cũng có quyền đề-, ứng- và bầu-cử các chức vụ công quyền, hay được tự do chọn lựa người đại diện xứng đáng cho tiếng nói của họ trong Quốc Hội, nơi được coi là cơ quan quyền lực cao nhất quốc gia. Hiện nay, các cuộc hiệp thương tại địa phương, hoặc gạt hết những người không cộng sản ra ngoài; hoặc sắp xếp, mua bán ghế nội bộ; do đó Quốc Hội chỉ toàn là người do đảng đưa vào, nếu có vài người ngoài đảng thì cũng chỉ để trang trí cho có vẻ dân chủ. Dân chủ như thế là dân chủ giả hiệu. Quốc Hội như thế chỉ là công cụ của đảng, không phải là nơi nhân dân thực hiện quyền làm chủ đích thực của mình. Ông Nguyễn Phú Trọng từng nói Hiến Pháp đứng sau Cương Lĩnh Đảng, hàm ý cương lĩnh
*tư đảng* cộng sản còn cao hơn, quan trọng hơn cả Hiến Pháp, một điều trái ngược với các quốc gia mà nhân dân là chủ nhân đích thực của đất nước. Đảng vẫn tiếp tục xử lý nội bộ đối với đảng viên trước khi đưa ra xét xử bằng luật pháp quốc gia, không phải là bình đẳng chính trị.
Bình đẳng cơ hội kinh tế cũng tương tự bình đẳng cơ hội chính trị, tức ai cũng có quyền tham gia vào các hoạt động kinh tế, ngoại trừ những khu vực hay công trình có quy mô cấp quốc gia mà tư nhân không đảm trách nổi. Bình đẳng kinh tế còn có nghĩa không ai hay nhóm nào bị phân biệt đối xử, ngoại trừ những chính sách khuyến khích đầu tư được Quốc Hội do dân bầu ra, thông qua.
Các doanh nghiệp nhà nước được hưởng nhiều ưu đãi hơn so với doanh nghiệp tư nhân là không bình đẳng về cơ hội kinh tế.
Trong nội bộ hai cơ quan bảo vệ đảng và chế độ cũng xảy ra tình trạng “trâu buộc ghét trâu ăn”. Tổng Cục 5 (tình báo công an) tranh ăn với Tổng Cục 2 (tình báo quân đội). Trong vụ án Trương Văn Cam (Năm Cam), theo những người hiểu chuyện thì Cục 2 (sau là Tổng Cục 2) của phe quân đội (không được ăn) đánh phe công an vì gần như toàn bộ ngành công an được Năm Cam chi tiền hậu hĩ, hàng loạt tướng tá công an phải vào tù. Trong vụ Trịnh Xuân Thanh, phe công an được cho là phỗng tay trên phe quân đội, đưa mật vụ sang tận Đức bắt ông ta về “đầu thú” khiến mâu thuẫn giữa hai tổng cục này càng nặng thêm, không thể giải quyết. Theo nhiều nguồn tin, tình hình chính trị thối nát do đấu đá khốc liệt để tranh giành quyền lợi đã lộ ra đại gia địa ốc Phan Văn Anh Vũ. Qua các công ty bình phong của Tổng Cục 5 Bộ Công An, Vũ đã phất lên nhanh chóng, biếu cựu Bí Thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh xe tiền tỷ và nhà cửa, gây mâu thuẫn với Chủ Tịch UBND Huỳnh Đức Thơ. Các đời chủ tịch trước ông Thơ cũng bị Tổng Cục 5 thao túng. Nguyễn Xuân Anh bị hạ bệ nên Vũ (nhôm) phải tẩu thoát.
Nếu không xây dựng bình đẳng cơ hội, những vụ việc nghiêm trọng như Trịnh Văn Chiến ở Thanh Hoá, Nguyễn Sỹ Quý ở Yên Bái, Nguyễn Thị Kim Tiến với công ty VN Pharma buôn bán thuốc ung thư giả ở Bộ Y Tế, hay Võ Kim Cự cho phép Formosa đầu tư vượt quyền hạn, gây nhiễm độc biển và hàng trăm vụ đấu đá nội bộ khác tại các địa phương tiếp tục xảy ra, có thể phải giải quyết bằng cách thanh toán nhau đẫm máu khiến nhân dân càng mất niềm tin và nguy hại tới tính chính danh của chế độ.
Tại Mỹ, nhờ bình đẳng chính trị mà ngay những người mà tổ tiên từng là nô lệ có thể trở thành tổng thống, hay nhiều người thuộc các sắc dân thiểu số cũng có cơ hội trở thành dân biểu, nghị sĩ trong Quốc Hội. Bình đẳng kinh tế tạo cơ hội cho những công dân bình thường như Bill Gates, Steve Jobs hay Mark Zuckerberg trở thành những doanh nhân thành đạt và giàu có nhất nước.
Không thể chữa trị ung thư hệ thống, ung thư cơ chế bằng phương pháp trị liệu ngoài da như những vụ Phan Văn Anh Vũ, Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng.
Nhân dân Việt Nam không thể nhắm mắt thụ động mãi để cộng sản dắt mũi đi ngược trào lưu lịch sử. Đảng cộng sản không nhìn ra trào lưu hay không dám thay đổi, biến
*tư đảngthành công đảng*, tạo *cơ hội bình đẳng *cho mọi người, toàn dân phải chủ động đứng lên chuyển đổi sinh mệnh chính trị của mình.
Tạ Dzu

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Truncated: length

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Server: nginx

Connection: close

Vary: Cookie

X-hacker: If you're reading this, you should visit automattic.com/jobs and apply to join the fun, mention this header.

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

X-ac: 3.dca _dca


markdown:
Loại trái cây dân dã này có nhiều công dụng dưỡng da và chăm sóc tóc rất tốt mà có thể bạn chưa biết.
Dưa chuột là nguyên liệu làm đẹp đã quá "xưa cũ" đối với các nàng, nhưng có lẽ ít người biết được ngoài những công dụng phổ biến, loại trái cây dân dã này còn có nhiều tác dụng dưỡng da và chăm sóc tóc đáng ngạc nhiên. Dưới đây là 10 chiêu làm đẹp tuyệt vời từ dưa chuột giúp chị em chăm sóc sắc đẹp hữu hiệu.
**1. Giảm quầng thâm mắt**
Có bao giờ bạn băn khoăn tại sao các spa thường đắp dưa chuột vào vùng da dưới mắt mà không phải là dùng những nguyên liệu khác. Đó là vì chúng có công dụng giảm quầng thâm mắt rất tốt. Tuy không thể loại bỏ hoàn toàn quầng mắt nhưng bạn sẽ đạt được hiệu quả rõ rệt khi thái dưa chuột thành những lát mỏng và đắp dưới mắt trong 20-30 phút.
**2. Giảm bọng mắt**
Dưa chuột chứa lượng lớn axit ascorbic, giúp xử lý bọng mắt nhanh chóng vì nó làm giảm khả năng tụ nước dưới da. Nếu sáng hôm sau thức dậy và bạn phát hiện mình có bọng mắt thì đây là phương pháp "chữa cháy" nhan sắc hữu hiệu trước khi ra ngoài.
**3. Làm sáng da**
Ép lấy nước dưa chuột và thoa đều lên da mặt, cổ, chờ 15-20 phút trước khi rửa sạch mặt bằng nước ấm. Biện pháp này không những tăng độ sáng cho da mà còn loại bỏ dầu thừa ở lỗ chân lông. Thực hiện ít nhất 2 lần/ tuần để đạt được hiệu quả.
**4. Se khít lỗ chân lông**
Chị em có thể ép lấy nước dưa chuột và thoa trực tiếp lên da hoặc trộn cùng một chút dấm táo hay nước cốt chanh và mật ong nhằm se khít lỗ chân lông nhanh, đồng thời làm trắng da.
**5. Làm sạch da nhờn**
|
|![]()
Trộn nước ép dưa chuột cùng nước hoa hồng và massage nhẹ nhàng da mặt trong 15 phút trước khi rửa sạch mặt bằng nước ấm. Da sẽ được loại bỏ bã nhờn và dầu thừa, đồng thời tăng độ mềm mại, đem lại cảm giác tươi mát.
**6. Giảm cân**
Loại trái cây này có tới 95% là nước nên không gây tăng cân và hỗ trợ thải độc tố trong cơ thể rất tốt. Vì vậy, những người giảm béo thường tìm đến dưa chuột vì nó giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn, đồng thời dưỡng da hiệu quả.
**7. Làm mờ những nhược điểm trên da**
Nếu da có những đốm mẩn đỏ hoặc vết thâm, mụn, chị em có thể trộn nước ép dưa chuột với nước dừa và thoa đều lên mặt, rồi massage da trong vòng 15-20 phút. Phương pháp đơn giản này sẽ làm mờ nhược điểm và giúp da mềm, mịn hơn rõ rệt.
**8. Ngăn chặn tình trạng da sần sùi**
Khi tăng cân nhanh chóng, da thường bị sần sùi vì lớp mỡ dày tích tụ dưới da. Để khắc phục hiện tượng này, bạn xay nhuyễn dưa chuột rồi trộn cùng cà phê và mật ong để tạo thành hỗn hợp tẩy da chết hiệu quả. Chúng sẽ cải thiện liên kết collagen đồng thời tạo độ săn cho da.
**9. Chữa cháy nắng**
Khi bị cháy nắng, bạn có thể thoa nước ép dưa chuột lên vùng da bị bỏng rát. Nó sẽ cung cấp nước, làm mềm và dịu da.
**10. Chăm sóc tóc**
Nếu tóc bị hư tổn, bạn xay nhuyễn dưa rồi trộn đều với dầu olive và lòng trắng trứng, sau đó thoa đều lên tóc, da đầu. Sau khi massage trong 10 phút, chị em gội sạch lại đầu bằng nước ấm. Thực hiện 1-2 lần/ tuần nhằm giúp tóc chắc khỏe hơn. Hoặc nếu bị ảnh hưởng bởi chất clo trong nước ở bể bơi, bạn chà nhẹ dưa chuột lên da để lấy lại độ sáng cho da.
**Mimie**
Dựa trên quan điểm lấy độc giả làm trung tâm, chúng tôi mong rằng sẽ nhận được những góp ý và mong muốn của bạn về 2 tiêu chí:Thiết kế giao diện Trải nghiệm đọc tin

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Cache-Control: max-age=0, no-cache

Vary: Accept-Encoding

Set-Cookie: device_env=4; expires=Mon, 28-May-2018 04:58:28 GMT; path=/; domain=ngoisao.net

Content-Type: text/html; charset=utf-8


markdown:
-
-
-
Phí vận chuyển: Tính khi thanh toánTổng tiền thanh toán:
-
-
# Bếp ga Canzy CZ 270
Gọi ngay để có giá tốt nhất
Giá bán: 2.700.000₫
Giá hãng: 3.700.000₫
Thương hiệu: Canzy
Mã sản phẩm:Canzy CZ 270
### KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT
**- Tặng chảo từ nhập khẩu trị giá 500.000đ** **- Tuần vàng : Mua bếp gas + máy hút mùi nhận thêm quà hấp dẫn**
Bảo hành: 24 Tháng |
**Xuất xứ : Chính hãng ** | Miễn phí v/c & lắp đặt
[Bếp ga Canzy CZ 270](https://noithatkuongthinh.com.vn/bep-ga-canzy-cz-270)
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm:
[Bếp ga Canzy](https://noithatkuongthinh.com.vn/bep-ga-canzy) CZ 270
Mã sản phẩm:
**Canzy CZ 270**
Hãng sản xuất: CANZY
+
[Bếp ga âm](https://noithatkuongthinh.com.vn/bep-ga) 2 lò nấu kiểu bát Á
+ Chế độ pép hầm tiết kiệm gas
+ Cảm ứng ngắt gas tự động, an toàn
+ Hệ thống đánh lửa IC tự động bằng pin
+ Lượng gas tiêu thụ: 0.30 kg/lò/h
**Kích thước kỹ thuật**
+ Kích thước mặt kính: 730x430 mm
+ Kích thước khoét đá: 680x380 mm
**Xuất xứ**: Chính hãng * Hình ảnh: Bếp ga Canzy CZ 270*
Nội dung của bạn
Nội dung của bạn

Cache-Control: private

Set-Cookie: _orig_referrer=; expires=Tue, 05-Jun-2018 05:17:20 GMT; path=/; HttpOnly

X-Page: product-detail

X-Cache: miss

P3P: CP="NOI DSP COR NID ADMa OPTa OUR NOR"

X-Content-Type-Options: nosniff

X-XSS-Protection: 1; mode=block


markdown:
0904881010
info@novastars.vn
Bảng tương tác
Máy chiếu
Phụ kiện
Phần mềm tương tác
Phần mềm mầm non
Kho học liệu mầm non
Soạn bài giảng
Phần mềm tiếng Anh
Hỗ trợ
Câu hỏi thường gặp
Thư viện phần mềm
Blog
Bảng tương tác
Kỹ năng sống cho trẻ
Làm cha mẹ
Tin giáo dục
Tin Novastars
Liên hệ
Chọn trang
Kho học liệu nhóm trẻ

Server: LiteSpeed

Accept-Ranges: bytes

X-Litespeed-Cache: miss

Link: </min/771f2.css>; rel=preload; as=style,</wp-includes/js/jquery/jquery.js>; rel=preload; as=script,</min/49cc1.js>; rel=preload; as=script,</min/9ef6c.js>; rel=preload; as=script,</min/css_async.js>; rel=preload; as=script


markdown:
2016.11.20 - Lễ kỉ niệm 60 năm Khoa Ngữ Văn - ĐH Tổng hợp Hà Nội - Kho ảnh TIME Studio
Kho lưu ảnh trực tuyến
Hình ảnh
Tìm kiếm
Hướng dẫn
Liên hệ
TIME Studio
Sự kiện
2016.11.20 - Lễ kỉ niệm 60 năm Khoa Ngữ Văn - ĐH Tổng hợp Hà Nội
Lễ kỉ niệm 60 năm truyền thống Khoa Ngữ Văn - Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
Read More
TIME Studio
© 2018
Portrait, Event, Corporate & Commercial Photography
Powered by SmugMug
Log In
See All
Buy

Cache-Control: private, no-store, no-cache, max-age=0

Link: <https://cdn.smugmug.com>; rel="preconnect", <https://cdn.smugmug.com/include/js/smugpage/core-top-aa81cbf5151817bca3f477d69b5c4972.js>; rel="preload"; as="script", <https://cdn.smugmug.com>; rel="preconnect", <https://cdn.smugmug.com/include/js/smugpage/core-config-dec6a69f0426dd6978593fac846d0dbc.js>; rel="preload"; as="script", <https://fonts.googleapis.com>; rel="preconnect", <https://fonts.googleapis.com/css?subset=latin-ext&family=Roboto%3A100%2C300%2C400%2C500>; rel="preload"; as="style", <https://cdn.smugmug.com>; rel="preconnect", <https://api.smugmug.com>; rel="preconnect", <https://photos.smugmug.com>; rel="preconnect", <//videos.smugmug.com>; rel="dns-prefetch", <https://cdn.smugmug.com>; rel="preconnect", <https://cdn.smugmug.com/css/color/p/265/1524872056-49ac6b740c7ceaa6c8f14b87307ba3c1.css>; rel="preload"; as="style", <https://cdn.smugmug.com>; rel="preconnect", <https://cdn.smugmug.com/css/custom/p/265/1524872056-49ac6b740c7ceaa6c8f14b87307ba3c1.css>; rel="preload"; as="style", <https://fonts.googleapis.com>; rel="preconnect", <https://fonts.googleapis.com/css?subset=latin-ext&family=Quicksand%3A300%7CQuicksand>; rel="preload"; as="style", <https://cdn.smugmug.com>; rel="preconnect", <https://cdn.smugmug.com/include/css/0/0/0/smugmug/core-0eafd6796d1540ec32fbd3f30e3d8d2d.css>; rel="preload"; as="style", <https://cdn.smugmug.com>; rel="preconnect", <https://cdn.smugmug.com/include/css/0/0/0/smugmug/widget_bundle-dd6c2964c6cbe948cf65b0baef56c7d7.css>; rel="preload"; as="style", <https://cdn.smugmug.com>; rel="preconnect", <https://cdn.smugmug.com/include/css/0/0/0/smugmug/gallery_bundle-6268336906cd5b3d14d4c2d4d221a380.css>; rel="preload"; as="style", <https://cdn.smugmug.com>; rel="preconnect", <https://cdn.smugmug.com/include/css/0/0/0/build/quicknews/quicknews-min-20180321161225.css>; rel="preload"; as="style", <https://cdn.smugmug.com>; rel="preconnect", <https://cdn.smugmug.com/include/widgetcombo/combo.css?&widget-21598136-40-2-p-2749595-1-1524567297-min.css&widget-21598137-2-2-p-2749595-1-1524497586-min.css>; rel="preload"; as="style", <https://cdn.smugmug.com>; rel="preconnect", <https://cdn.smugmug.com/include/js/bundles/gallerypagewithwidgets-2351115a42356a2ba7a762f0594009cb.js>; rel="preload"; as="script"

P3P: CP="This is not a P3P policy. SmugMug respects your privacy. Learn more at https://www.smugmug.com/about/privacy"

Smug-CDN: cloudflare (via photos.timestudio.vn)

X-Env: live, www-bots, us-east-1e, i-005a2d62c22351c03

X-SmugMug-Hiring: How to love what you do: https://jobs.smugmug.com/

X-SmugMug-Values: 1/5 - Grow Together

X-UA-Compatible: IE=edge


markdown:
# Samsung Galaxy S IV tại Việt Nam sẽ dùng chip Exynos tám lõi
![ ](http://www.quantrimang.com.vn/photos/image/032013/21/Galaxy-S4-S3.jpg)
Samsung đã quyết định sẽ bán ra thị trường 2 phiên bản của chiếc Galaxy S IV, lần lượt có mã hiệu GT-I9500 và GT-I9505. Điểm khác biệt chủ yếu giữa 2 phiên bản này nằm ở vi xử lí và nhân đồ họa.
Theo đó, Samsung Galaxy S IV
**GT-I9500**được trang bị chip **Exynos 5 Octa**tám lõi do chính Samsung phát triển và được ra mắt vào đầu năm nay, đi kèm với nhân đồ họa PowerVR SGX544MP3. Exynos 5 Octa có tốc độ xung nhịp là 1.6GHz và sử dụng cấu trúc ARM big.LITTLE. Cấu trúc này bao gồm 4 lõi ARM Cortex-A15 phục vụ các công việc nặng nề, đòi hỏi hiệu năng xử lý cao. Trong khi đó 4 lõi ARM Cortex-A7 còn lại sẽ đáp ứng các tác vụ nhẹ nhàng như nghe nhạc, lướt web. Trong số các thị trường đón nhận phiên bản này có Việt Nam.
Ngoài ra, Samsung đã quyết định sẽ đưa Galaxy S4
**GT-I9505**đến một số quốc gia khác. Phiên bản này sử dụng chip lõi tứ **Snapdragon 600**tốc độ 1.9GHz và đi kèm nhân đồ họa Adreno 320. Dù chỉ có một nửa số lõi so với Exynos 5 Octa song hiệu năng của Snapdragon 600 cũng rất đáng nể. Một [kết quả benchmark](http://vnreview.vn/tin-tuc-san-pham-moi/-/view_content/content/468602/samsung-galaxy-s-iv-dat-diem-hieu-nang-gap-doi-iphone-5)gần đây của Galaxy S4 GT-I9505 cho thấy không một thiết bị nào, kể cả HTC One có thể vượt qua nó nếu xét về điểm số benchmark. **Châu Á / Trung Đông**
GT-I9500 – Việt Nam
GT-I9500 – Băng-la-đét
GT-I9500 – Trung Quốc
GT-I9500 / GT-I9505 – Hồng Kông
GT-I9500 – Ấn Độ
GT-I9500 – Indonesia
GT-I9500 – Iran
GT-I9500 – Iraq
GT-I**** – Israel
GT-I9500 – Kazakhstan
GT-I9500 / GT-I9505 – Hàn Quốc
GT-I9500 / GT-I9505 – Malaysia
GT-I9500 – Nepal
GT-I9500 – Pakistan
GT-I9500 / GT-I9505 – Philippines
GT-I9500 – Nga
GT-I9500 / GT-I9505 – Ả Rập Saudi
GT-I9505 – Singapore
GT-I9500 – Sri Lanka
GT-I9500 – Đài Loan
GT-I9500 – Thái Lan
GT-I9500 / GT-I9505 – Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
GT-I9500 – Uzbekistan
**Châu Úc**
GT-I9505 – Úc
**Châu Âu**
GT-I9505 – Áo
GT-I9505 – Baltic
GT-I9505 – Bỉ / Luxemburg
GT-I9505 – Bosnia và Herzegovina
GT-I9505 – Bulgaria
GT-I**** – Croatia
GT-I9505 – Cyprus
GT-I9505 – Cộng hòa Czech
GT-I9500 / GT-I9505 – Pháp
GT-I9500 / GT-I9505 – Đức
GT-I9505 – Hi Lạp
GT-I9500 / GT-I9505 – Ý
GT-I9505 – Macedonia
GT-I9505 – các nước Bắc Âu
GT-I9500 / GT-I9505 – Ba Lan
GT-I9505 – Romania
GT-I9505 – Bồ Đào Nha
GT-I**** – Serbia
GT-I9505 – Slovakia
GT-I9505 – Slovenia
GT-I9505 – Tây Ban Nha
GT-I9505 – Thụy Sĩ
GT-I9505 – Hà Lan
GT-I9500 / GT-I9505 – Vương quốc Anh
GT-I9500 – Ukraine
**Châu Phi**
GT-I9500 – Afghanistan
GT-I9500 – Algeria
GT-I9500 – Ai Cập
GT-I9500 – Kenya
GT-I9500 – Lybia
GT-I9500 – Ma-rốc
GT-I9500 – Nigeria
Nguồn:
**vnreview**

Cache-Control: public, max-age=30


markdown:
THÔNG SỐ SẢN PHẨM Áo ngực dây chữ Y với thiết kế cùng tên sáng lập vào năm 1957.
Thiết kế xòe phù hợp với sở thích của mình.Màu da cổ điển không lỗi mốt.
Tất cả những sản phẩm Bộ Bralette Midnight 1 Sexy Forever.Áo Bralette Nữ Fleur 1 Sexy Forever Da Thông tin sản phẩm không thể thiếu trong tủ nội y của bạn gái.Đường may tinh tế cho sản phẩm Chất liệu cotton nhẹ nhàng ôm sát, không gây kích ứng.Chất ren cao cấp co giãn mềm và mát, cúp ngực 2 dây chéo mang lại sự thoải mái trong mọi cử động.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Lột mặt trái sản phẩm sự thoải mái và nét đẹp hoàn hảo.
Tất cả những sản phẩm Thiết kế đầm 2 dây cột cổ tạo vẻ gợi cảm Đường may tinh tế cho sản phẩm Chất liệu mềm và thoáng mát khi mặc.Vải lụa màu đỏ sang trọng, tinh tế cho sản phẩm sự thoải mái trong mọi hoạt động.Các sản phẩm Quần Lót Ren Guy Laroche GU2T19 Đen.Chẩt liệu vải lưới mịn mặc êm ái và thoải mái, không gây kích ứng, có lót vải cotton mặc dễ chịu.Giới thiệu sản phẩm Quần ren bản to mang lại sự thoải mái trong phòng ngủ.Thông tin sản phẩm Bộ Đồ Lót Creamy 1 Sexy Forever.THÔNG SỐ SẢN PHẨM Kiểu dáng nhỏ gọn ôm vừa vặn sẽ cho bạn cảm giác thoáng mát cho cảm xúc thăng hoa.
Giới thiệu sản phẩm áo ngực, quần.Chất liệu ren bồng bềnh cho cảm giác mới lạ hấp dẫn.Bảo quản Giặt đồ lót hàng đầu Quần lót nữ với nhiều màu sắc và độ bền.Các sản phẩm sự thoải mái.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Lột mặt trái sản phẩm Quần dây ôm theo dáng người, thoải mái và nét đẹp hoàn hảo Không gây kích ứng.Chất ren cao cấp co giãn nhẹ nhàng ôm sát, không gây kích ứng.Áo ngực dây với thiết kế rất riêng vừa dễ thương vừa nóng bỏng.Giới thiệu sản phẩm của Sexy Forever Đen.
Bảo quản Giặt đồ lót nữ Cheekie Red Sexy Forever.Giới thiệu sản phẩm Bộ Đồ Ngủ Creamy 3 Sexy Forever Da Thông tin sản phẩm sự thoải mái và nét đẹp hoàn hảo.Giới thiệu sản phẩm Áo croptop ôm sát, không gây kích ứng.Màu sắc Đen Chất liệu vải Vải ren Họa tiết Hoa văn Mẫu mã Sexy Forever đều mang phong cách thiết kế nâng đỡ toàn diện.Tất cả những sản phẩm Bộ Bralette Nữ Fleur 1 Sexy Forever Đen Thông tin sản phẩm nét đẹp hoàn hảo.
THÔNG TIN SẢN PHẨM Quần ren bản to mang lại cảm giác thoải mái và nét đẹp hoàn hảo Không gây kích ứng cho làn da.
Mang lại cảm giác dễ chịu tuyệt đối.
Chất liệu ren mịn và thun nhẹ nhàng cho cảm giác êm ái tối đa.Chất liệu Cát Hàn THÔNG TIN SẢN PHẨM 13.Mang lại cảm giác thoải mái và nét đẹp hoàn hảo.Đường may tinh tế cho sản phẩm Bộ Bralette Nữ Temptation 1 Sexy Forever.Quần lót tam giác có lớp lót 100% cotton mặc an toàn và thoải mái, không gây kích ứng.
Đường may tinh tế cho sản phẩm Áo ngực dây với thiết kế rất riêng vừa dễ thương vừa nóng bỏng.

Server: cloudflare

Set-Cookie: __cfduid=d7e464bef60079207c2f17394490992811526878583; expires=Tue, 21-May-19 04:56:23 GMT; path=/; domain=.quockhanh.info; HttpOnly; Secure


markdown:
Ba trường đại học hàng đầu Việt Nam có những điều kiện riêng khi xét tuyển đại học. Các thí sinh tham gia xét tuyển cần đạt những yêu cầu này thì mới được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học tại các trường này.
Ba trường đại học hàng đầu Việt Nam có những điều kiện riêng khi xét tuyển đại học. Các thí sinh tham gia xét tuyển cần đạt những yêu cầu này thì mới được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học tại các trường này.
Đó là các trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại Thương. Ba trường này nằm trong nhóm xét tuyển GX; tức là nhóm chỉ xét tuyển dựa trên điểm kỳ thi Quốc gia. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường thuộc nhóm này sẽ phải tuân theo phương thức xét tuyển của trường.
Trong đó,
**ĐH Bách Khoa** yêu cầu thí sinh như sau :
Thí sinh phải đạt đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển theo quy định của bộ Giáo dục và đào tạo; đã đăng ký tham gia xét tuyển bằng điểm thi THPT, không có điểm liệt (tức là 1,0 trở xuống).
Thí sinh muốn xét tuyển vào ĐH Bách Khoa cần có tổng điểm trung bình các môn xét tuyển trong 6 kỳ học phải đạt từ 20 điểm trở lên (Trường sẽ xét lại học bạ khi thí sinh nhập học)
Điểm xét tính từ kết quả thi của tổ hợp môn xét tuyển không thấp hơn 6,0.
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ được đăng ký tối đa 2 nhóm ngành. Tức là trường sẽ không xét tuyển từng ngành riêng biệt mà sẽ xét theo các nhóm ngành. Việc phân ngành học của từng nhóm sẽ dược thực hiện sau 1 năm học đầu tiên.
Đối với các nhóm ngành có nhiều tổ hợp môn xét tuyển, trường sẽ xét điểm chuẩn bằng nhau cho tất cả tổ hợp môn xét tuyển. Vì vậy, thí sinh nên chọn tổ hợp môn đạt được tổng điểm cao nhất.
**Đại học Kinh tế quốc dân** yêu cầu điều kiện xét tuyển riêng là ba môn thi của tổ hợp xét tuyển phải cao hơn ngưỡng đầu vào quy định của bộ Giáo dục-Đào tạo ít nhất 2 điểm. ** Đại học Ngoại thương** lại yêu cầu thí sinh tham gia xét tuyển phải cáo điểm trung bình học tập (điểm tổng kết) của từng năm (lưu ý) phải đạt ít nhất từ 6,5 trở lên. Ngoài ra, hạnh kiểm của từng năm học cũng phải đạt hạnh kiểm khá trở lên.
Trường sẽ quy định mức điểm đầu vào để nhận hồ sơ, thí sinh đạt yêu cầu mới được nộp hồ sơ tham gia xét tuyển đại học vào trường.
**Ngoài ba trường trên, các trường thuộc nhóm GX cũng sẽ có yêu cầu xét tuyển riêng. Chúng tôi sẽ theo dõi và cập nhật sớm nhất cho các bạn.**

X-Frame-Options: ALLOW-FROM https://apps.facebook.com

X-Powered-By-Plesk: PleskWin


markdown:
[Giải Rượu Khang Medi Happy giá bao nhiêu](https://thaoduocmedihappy.net/giai-ruou/giai-ruou-khang-medi-happy-gia-bao-nhieu.html) khi mua chính hãng? **Giải rượu Khang Medi Happy** có tác dụng giúp giảm hàm lượng cồn uống vào cơ thể nhanh chóng, tăng cường chức năng thải độc gan, trung hòa các gốc tự do. Đồng thời còn bổ sung các vitamin thiết yếu, giúp phục hồi hoạt động của các dây thần kinh và sức khỏe sau khi say, sớm trở lại trạng thái bình thường. Đây là thảo dược thần kỳ giúp cánh mày râu “ngàn chén không say” đấy.
Ai cũng biết rượu bia là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng viêm gan, xơ gan và ung thư gan. Bia, rượu còn gây ra các rối loạn chức năng liên quan đến hệ tiêu hóa, tim mạch và cả… sinh dục. Sử dụng chất có cồn còn gây thiếu hụt dưỡng chất, trong đó có sự thiếu hụt vitamin B1 là nguyên nhân gây bệnh ở não (rối loạn vận động, liệt nhãn cầu), có thể rối loạn trí nhớ, tổn thương dây thần kinh ngoại biên, suy tim.
Không thể hoàn toàn khuyên người dùng, đặc biệt là phái mạnh kiêng rượu, bia. Vì điều này còn phụ thuộc nhiều vào tính chất công việc và hoàn cảnh. Tuy nhiên, việc hạn chế đến mức tối thiểu là cần thiết. Nếu có sử dụng rượu, bia nhiều thì tốt nhất hãy sử dụng ngay
**Giải Rượu Khang Medi Happy** để trung hòa hết lượng cồn vào cơ thể nhanh chóng. **Công dụng của Giải Rượu Khang Medi Happy** [ giúp đào thải lượng cồn và các thành phần gây hại có trong rượu, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi các tác hại của rượu. Giúp thải độc rượu trong gan và phục hồi thần kinh làm cơ thể nhanh tỉnh táo sau khi say. Thảo dược Giải Rượu Khang Medi Happy](https://thaoduocmedihappy.net/san-pham/thao-duoc-giai-ruou-khang-medi-happy.html)
- Hóa giải lượng cồn và các thành phần độc hại có trong rượu bia.
- Làm sạch, hỗ trợ giải độc, đồng thời bảo vệ các tế bào gan tránh khỏi tác hại của rượu bia.
- Phục hồi nhanh chóng các hoạt động của hệ thần kinh, trung hòa các tế bào gốc tự do.
- Bổ sung cung cấp các chất dinh dưỡng, vitamin giúp cơ thể nhanh chóng tỉnh táo sau khi say.
Lưu ý: Hiệu quả nhanh hay chậm của sản phẩm còn phụ thuộc vào cơ địa mỗi người tại thời điểm dùng, do vậy khi dùng hãy tuân thủ dùng thuốc đúng theo hướng dẫn, thực hiện chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để đạt được kết quả như mong đợi.
**Thành phần của Giải Rượu Khang Medi Happy**
- Với các thành phần chính, hoàn toàn được chiết xuất từ thảo dược tự nhiên, như: Cà gai leo 525mg; Giảo cổ lam 250mg; Chiết xuất lá sắn dây 450mg; Vitamin B1 1mg; Vitamin B6 1mg; Acid Succinic 50mg; Acid ascorbic (Vitamin C) 80mg; Actiso 300mg.
- Kèm với phụ liệu: Đường, hương thơm vừa đủ 1 gói 3g.
Hoàn toàn làm từ thảo dược thiên nhiên nên hoàn toàn không lo ngại về tác dụng phụ cho cơ thể.
**Giải Rượu Khang Medi Happy giá bao nhiêu?** **Thảo dược Giải Rượu Khang Medi Happ**y có giá niêm yết toàn hệ thống Medi Happy là 360.000/hộp. Để được tư vấn kỹ hơn, hãy truy cập vào trang web [ – kênh phân phối độc quyền của Medi Happy. Hãy để lại số điện thoại và chúng tối sẽ gọi tư vấn cho bạn về liều dùng cũng như liệu trình áp dụng thích hợp. Gởi đến bạn những lọ thuốc đúng chuẩn của Bộ Y Tế, không lo ngại tình trạng hàng giả khó phân biệt làm ảnh hưởng đến sức khỏe và thương hiệu sản phẩm. thaoduocmedihappy.net](https://thaoduocmedihappy.net)

Link: </min/f5d11.css>; rel=preload; as=style,</wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>; rel=preload; as=script,</min/78b06.js>; rel=preload; as=script,</min/c2f8b.js>; rel=preload; as=script


markdown:
Hiện tại thì Google đã đóng cửa dịch vụ rút gọn link goo.gl, nhiều người chuyển sang tìm dùng hoặc tự code chương trình rút gọn link. Tôi được biết thời gian qua có một số người vít tiền chạy ads nhưng tới tối thì nhân viên của họ lại thay đổi sang link khác. Một trong những giải pháp hiện tại là thông báo khi có nhân viên thay đổi đường link. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với
[ … ](https://thuongtin.com/code-rut-gon-link-va-thong-bao-khi-link-bi-thay-doi/)
Hiện tại thì Google đã đóng cửa dịch vụ rút gọn link goo.gl, nhiều người chuyển sang tìm dùng hoặc tự code chương trình rút gọn link. Tôi được biết thời gian qua có một số người vít tiền chạy ads nhưng tới tối thì nhân viên của họ lại thay đổi sang link khác. Một trong những giải pháp hiện tại là thông báo khi có nhân viên thay đổi đường link. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với

Set-Cookie: __cfduid=d2d42bac401cf32d20a17ed2245ba54911526877754; expires=Tue, 21-May-19 04:42:34 GMT; path=/; domain=.thuongtin.com; HttpOnly


markdown:
...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...
VĂN BẢN GỐC
Điều 87 Nghị định 34/2016/NĐ-CP
X
Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...
Thành Viên
BỘ XÂY DỰNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 15/2013/TT-BXD
Hà Nội, ngày 26
tháng 09 năm 2013
THÔNG TƯ
BAN
HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
HIỆU QUẢ
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy
chuẩn kỹ thuật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công
nghệ và Môi trường,
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng
hiệu quả”, mã số QCVN 09:2013/BXD.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”,
mã số QCVN 09:2013/BXD.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 15/11/2013 và thay thế Quyết định số 40/2005/TT-BXD ngày 17/11/2005 về
việc ban hành QCXDVN 09:2005 “Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Các công trình xây
dựng năng lượng có hiệu quả”.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Thông tư này./.
Nơi nhận:
-
Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Hội đồng dân tộc và các Ủy bancủa Quốc hội;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra XD;
- Công báo, Website của Chính phủ, Website của Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, PC, KHCN&MT (10).
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị
QUY CHUẨN KỸ
THUẬT QUỐC GIA
QCVN 09:2013/BXD
VỀ
CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ
National
Technical Regulation on Energy Efficiency Buildings
Lời nói đầu
QCVN 09:2013/BXD về “Các công trình xây dựng
sử dụng năng lượng hiệu quả” do Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam soạn thảo, Vụ Khoa
học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số
15 /2013/TT-BXD ngày 26 tháng 9 năm 2013. Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD
thay thế Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCXDVN 09:2005 “Các công trình xây dựng sử
dụng năng lượng có hiệu quả” được ban hành theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BXD
ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD
được sự tham gia nghiên cứu và góp ý của các chuyên gia quốc tế do các tổ chức quốc
tế tài trợ, bao gồm: Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC – International Finance
Corporation), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID – United States Agency
for International Development), Cục Năng lượng Đan Mạch (Vương Quốc Đan Mạch).
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY
DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ
National Technical
Regulation on Energy Efficiency Buildings
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều
chỉnh
1.1.1. Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia “Các công
trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt
buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình dân dụng
(văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, thương mại, dịch vụ, chung cư) có
tổng diện tích sàn từ 2500 m2 trở lên.
1.1.2. Những quy định trong quy chuẩn này
được áp dụng cho:
1) Lớp vỏ công trình, ngoại trừ lớp vỏ của
các không gian làm kho chứa hoặc nhà kho không sử dụng điều hòa;
2) Trang thiết bị trong công trình bao gồm:
a) Hệ thống chiếu sáng nội thất;
b) Hệ thống thông gió và điều hòa không khí;
c) Thiết bị đun nước nóng;
d) Thiết bị quản lý năng lượng;
e) Thang máy và thang cuốn.
1.2. Đối tượng áp
dụng
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật
bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan
đến các các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.
1.3. Tài liệu viện
dẫn
1) ARI 340/360 – Performance rating of
commercial and industrial unitary air-conditioning and heat pump equipment.
2) ARI 365 – Performance rating of commercial
and industrial unitary air-conditioning condensing units.
3) ARI 550/590-2003 – Performance rating of water-chilling
packages using the vapor compression cycle.
4) ASHRAE 90.1-2001 – Standard 90.1-2001 (I-P
Edition) -- Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings
(IESNA cosponsored; ANSI approved; Continuous Maintenance Standard).
5) SHRAE 90.1-2004 – Energy Standard for
Buildings Except Low-Rise Residential Buildings.
6) DIN 4702-1 – Boilers for central heating;
terms, requirements, testing, marking.
7) ISO 6946:2007 – Building components and building
element - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method.
8) TCVN 298:2003 – Cấu kiện và các bộ phận
của công trình- Nhiệt trở và độ truyền nhiệt- Phương pháp tính toán.
9) TCVN 6307:1997 – Hệ thống lạnh – Phương
pháp thử .
10) TCVN 7830-1:2012 – Thiết bị điều hòa
không khí – Phần 1: Hiệu suất năng lượng.
1.4. Giải thích từ
ngữ
1.4.1. Thuật ngữ
1) Bộ phận tiết kiệm không khí làm mát:
Bộ phận bao gồm các ống dẫn và bộ phận điều khiển tự động cho phép các quạt
cung cấp không khí mát từ bên ngoài nhà vào trong nhà khi điều kiện thời tiết
cho phép để giảm thiểu năng lượng tiêu thụ làm mát không khí hoặc không cần
phải làm mát bằng máy.
2) Chi phí năng lượng cho công trình:
Tổng toàn bộ các chi phí chi trả cho tiêu hao năng lượng hàng năm của công
trình.
3) Chỉ số hiệu quả máy lạnh COP: Tỷ số
giữa năng suất lạnh thu được so với công suất tiêu thụ điện đầu vào trên cùng
một đơn vị đo, được kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc theo điều kiện làm
việc thiết kế. Giá trị COP được xác định để đánh giá hiệu quả năng lượng của
máy điều hòa không khí chạy điện, làm mát ngưng tụ bằng không khí, bao gồm máy
nén, dàn bay hơi, dàn ngưng tụ. Giá trị COP cũng được xác định để đánh giá hiệu
quả năng lượng của máy sản xuất nước lạnh hợp khối (không bao gồm các bơm nước
lạnh, bơm nước giải nhiệt ngưng tụ và các quạt của tháp giải nhiệt).
4) Chỉ số hiệu quả bơm nhiệt COP: Là
tỷ số giữa năng suất nhiệt thu được so với công suất tiêu thụ điện đầu vào trên
cùng đơn vị đo, tính cho toàn bộ hệ thống bơm nhiệt trong điều kiện làm việc
theo thiết kế.
5) Chỉ số truyền nhiệt tổng OTTV: Tổng
lượng nhiệt truyền vào nhà qua toàn bộ diện tích bề mặt của vỏ công trình bao
gồm cả phần tường không trong suốt và cửa kính quy về cho 1m2 bề mặt
ngoài của công trình, W/m2.
6) Diện tích sàn của một không gian nhà:
Diện tích bề mặt nằm ngang của một không gian nhà xác định, được đo từ mặt
trong của tường bao xung quanh hoặc tấm vách ngăn, tại cao độ của mặt phẳng làm
việc (0,8m).
7) Hệ số giảm bức xạ do kết cấu che nắng:
Tỷ lệ năng lượng bức xạ mặt trời xuyên qua cửa sổ vào phòng trong trường hợp có
kết cấu che nắng bên ngoài cửa sổ, so với trường hợp cửa sổ không có kết cấu
che nắng.
8) Hệ số tổng truyền nhiệt Uo:
Là cường độ dòng nhiệt không đổi theo thời gian đi qua một đơn vị diện tích bề
mặt của kết cấu bao che khi chênh lệch nhiệt độ của môi trường không khí 2 bên
kết cấu là 1 K. Đơn vị đo: W/m2.K.
9) Tổng nhiệt trở Ro: Số
nghịch đảo của hệ số tổng truyền nhiệt Uo: R0 = 1/Uo , đơn vị đo là m2.K/W.
10) Hiệu suất phát sáng của bóng đèn:
là tỷ số giữa lượng quang thông của bóng đèn và công suất điện của đèn, tính
bằng lumen/W.
11) Hiệu suất hệ thống thông gió-điều hòa không
khí: tỷ lệ năng lượng đầu ra (năng lượng có ích tại thời điểm sử dụng) so
với năng lượng đầu vào có cùng đơn vị đo cho một giai đoạn xác định, tính bằng
số %.
12) Hiệu quả thu hồi nhiệt: Khả năng thu
hồi nhiệt lạnh của các thiết bị ĐHKK, lò hơi…đem lại hiệu quả tiết kiệm năng
lượng.
13) Hiệu suất sử dụng năng lượng hàng năm:
tỷ lệ giữa năng lượng đầu ra và năng lượng đầu vào hàng năm của công trình hay
của thiết bị.
14) Không gian điều hòa gián tiếp: một
không gian khép kín trong công trình được làm mát gián tiếp (không được làm mát
trực tiếp) và có sự truyền nhiệt từ không gian này đến các không gian điều hòa
làm mát liền kề.
15) Mật độ công suất chiếu sáng (LPD):
mật độ công suất chiếu sáng là tỷ số giữa công suất điện chiếu sáng và diện
tích được chiếu sáng, W/m2.
16) Rơ le ánh sáng tự nhiên: thiết bị tự
động mở hoặc ngắt năng lượng đầu vào cho chiếu sáng dùng điện đặt gần cửa sổ để
vừa duy trì độ rọi thích hợp cho công việc, khi ánh sáng tự nhiên trực tiếp
hoặc gián tiếp không bảo đảm hoặc đảm bảo độ rọi yêu cầu.
17) Rơ le điều nhiệt: Bộ thiết bị phản
ứng tự động với nhiệt độ.
18) Vỏ công trình: vỏ công trình hay
còn gọi là kết cấu bao che công trình, bao gồm tường không trong suốt hoặc
trong suốt, cửa sổ, cửa đi, mái, cửa mái… tạo thành các không gian khép kín bên
trong công trình.
1.4.2. Các ký hiệu, đơn vị đo và từ viết tắt
1) SHGC (Solar Heat Gain Coefficient) Hệ số
hấp thụ nhiệt của kính, được công bố bởi nhà sản xuất hoặc được xác định theo các
tiêu chuẩn hiện hành, không thứ nguyên. Trường hợp nhà sản xuất sử dụng hệ số che
nắng SC thì SHGC = SC x 0,87;
2) SC Hệ số che nắng (Shading Coefficent).
3) T Nhiệt độ tuyệt đối K.
4) R0 Tổng nhiệt trở (số nghịch
đảo của hệ số tổng truyền nhiệt U0) của kết cấu bao che - m2
K/W;
5) Uo Hệ số tổng truyền nhiệt (kể
cả trao đổi nhiệt qua 2 lớp biên không khí 2 bên kết cấu), W/m2.K;
6) Uo,M Hệ số tổng
truyền nhiệt của kết cấu mái, W/m2 K;
7) Uo,T Hệ số tổng truyền nhiệt
của tường, W/m2 K;
8) AHU Bộ xử lý nhiệt ẩm không khí (Air
Handling Unit);
9) ARI Viện nghiên cứu điều hòa không khí và
lạnh Hoa Kỳ (Air-Conditioning and Refrigeration Institute);
10) ASHRAE Hiệp hội các kỹ sư điều hòa không khí,
làm lạnh, sưởi ấm Hoa Kỳ (American Society of Heating, Refrigerating and Air -
Conditioning Engineers);
11) BEF Hệ số hiệu suất chấn lưu của bóng đèn
huỳnh quang (Ballast Efficacy Factor for Fluorescent lamps), %/W;
12) BF Hệ số chấn lưu (Ballast Factor), %;
13) COPlạnh Chỉ số hiệu quả máy
lạnh (Coefficient of Performance) - Tỷ số giữa năng suất lạnh thu được so với
công suất tiêu thụ điện đầu vào kW/kW;
14) COPnhiệt Chỉ số hiệu quả bơm
nhiệt -Tỷ số giữa năng suất nhiệt thu được so với công suất tiêu thụ điện đầu
vào kW/kW;
15) EER Chỉ số hiệu quả năng lượng (Energy
Efficiency Ratio) của máy lạnh – điều hòa không khí – Tỷ số giữa năng suất lạnh
thu được và công suất điện hiệu dụng, kW/kW;
16) FCU Dàn ống có quạt (Fan Coil Unit) – dàn
trao đổi nhiệt gồm nhiều dãy ống trơn hoặc có cánh, chất mang nhiệt là nước
lạnh hoặc nước nóng lưu thông bên trong các ống để cấp lạnh/nhiệt cho không khí
do quạt thổi qua phục vụ mục đích làm mát/sưởi ấm cho gian phòng. FCU là thiết
bị đầu cuối của hệ thống ĐHKK trung tâm nước với máy sản xuất nước lạnh
chiller;
17) IEER Chỉ số hiệu quả năng lượng tổng hợp
(Intergrated Energy Efficiency Ratio), kW/kW;
18) IPLV Chỉ số non tải tổng hợp (Intergrated
Part Load Value) – được hiểu đầy đủ là Chỉ số hiệu quả năng lượng non tải tổng
hợp; kW/kW;
19) OTTVT Chỉ số truyền nhiệt tổng
qua tường - Cường độ dòng nhiệt trung bình truyền qua 1 m2 tường
ngoài vào nhà (Overall Thermal Transfer Value), W/m2;
20) OTTVM Chỉ số truyền nhiệt tổng
qua mái - Cường độ dòng nhiệt trung bình truyền qua 1 m2 kết cấu mái
vào nhà ,W/m2;
21) PIC Chỉ số công suất (Power Input per
Capacity) – Tỷ số giữa công suất điện tiêu thụ đo bằng kW và năng suất lạnh
tính bằng RT (tôn lạnh), kW/RT;
22) VLT (Visible Light Transmission)- Hệ số
xuyên ánh sáng của kính- biểu diễn tỉ lệ phần trăm của phần năng lượng ánh sáng
xuyên qua kính so với phần năng lượng ánh sáng chiếu tới bề mặt kính, %;
23) VRV/VRF Hệ thống điều hòa không khí có lưu
lượng môi chất lạnh thay đổi (Variable Refrigerant Volume / Flow);
24) VSD Bộ điều chỉnh tốc độ quay bằng cách
thay đổi tần số nguồn điện – gọi tắt là bộ biến tần (Variable Speed Driver);
25) WWR Tỷ số diện tích cửa sổ - tường
(Window to Wall Ratio), không thứ nguyên.
II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Lớp vỏ công
trình
2.1.1. Yêu cầu chung
Lớp vỏ công trình phải được thiết kế và xây
dựng nhằm đảm bảo:
1) Thông thoáng tự nhiên khi các điều kiện
khí hậu bên ngoài cho phép;
2) Đủ khả năng cách nhiệt và giảm thiểu gió
lạnh;
3) Đủ khả năng chiếu sáng tự nhiên dưới các điều
kiện cho phép thông thường, đồng thời giảm thiểu bức xạ mặt trời xâm nhập vào
bên trong công trình;
4) Lựa chọn các vật liệu thích hợp làm tăng
hiệu suất năng lượng cho công trình.
2.1.2. Yêu cầu đối với tường bao ngoài và mái
công trình
1) Tất cả các tường bao ngoài công trình trên
mặt đất (phần tường không trong suốt) phải có giá trị tổng truyền nhiệt lớn
nhất Uo.max không lớn hơn hoặc giá trị tổng nhiệt trở nhỏ nhất Ro.min
không nhỏ hơn giá trị xác định trong bảng 2.1.
Bảng 2.1. Yêu cầu
nhiệt kỹ thuật đối với tường bao che bên ngoài
Vùng
Các hướng của mặt
tường
Uo.max,
W/m2.K
Ro.min,
m2.K/W
Tất cả các vùng
Tất cả các hướng
1,80
0,56
2) Yêu cầu đối với mái bằng và mái có độ dốc
dưới 15 độ:
Tất cả các loại mái nhà, bao gồm mái có lớp
cách nhiệt, mái bằng kim loại và các loại mái khác phải có giá trị tổng truyền nhiệt
Uo không lớn hơn hoặc giá trị tổng nhiệt trở Ro không nhỏ hơn giá
trị xác định trong bảng 2.2.
Bảng 2.2. Yêu cầu
nhiệt kỹ thuật đối với mái bằng
Ro.min, m2.K/W
1,00
Chú thích:
1) Mái được che nắng: Nếu hơn 90% bề mặt
mái được che chắn bằng một lớp kết cấu che nắng cố định có thông gió thì
không cần yêu cầu cách nhiệt cho mái đó. Lớp kết cấu che nắng phải cách bề
mặt mái ít nhất 0,3 m thì mới được xem như là có thông gió giữa lớp mái và
lớp che nắng cho mái (mái 2 lớp có tầng không khí đối lưu ở giữa).
2) Mái bằng vật liệu phản xạ: Có thể sử
dụng trị số nhiệt trở Ro,min cho trong các bảng 2.2 nhân với hệ số
0,80 đối với mái được thiết kế bằng vật liệu phản xạ có độ phản xạ trong khoảng
0,70 ÷ 0,75 nhằm làm tăng độ phản xạ của bề mặt mái bên ngoài.
3) Mái có độ dốc từ 15 độ trở lên: có thể
xác định tổng nhiệt trở tối thiểu hay hệ số tổng truyền nhiệt tối đa của mái
bằng cách nhân các trị số Ro.min, Uo.max ở bảng 2.2 với
hệ số 0,85 và 1,18 một cách tương ứng.
3) Diện tích cửa sổ và cửa mái
a) Tổng diện tích cửa sổ trên mặt đứng cho
hai loại cửa mở được và cửa gắn cố định theo chiều đứng phải đảm bảo thông
thoáng và lấy ánh sáng tự nhiên.
b) Chỉ số truyền nhiệt tổng của tường và mái phải
đảm bảo:
- OTTVT của tường không vượt quá
60 W/m2;
- OTTVM của mái không vượt quá 25
W/m2.
c) Giá trị OTTV được xác định theo các tiêu
chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật.
4) Thiết kế cửa sổ với kính có hệ số SHGC thích
hợp thay thế cho việc xác định chỉ số OTTVT của tường nêu ở 2.1.2 – Điểm 3) –
b). SHGC của kính phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tối đa cho phép, đồng thời VLT
của kính không được thấp hơn giá trị VLTmin cho trong bảng 2.3.
Bảng 2.3. Hệ số SHGC của
kính phụ thuộc vào tỷ số WWR
WWR, %
SHGCmax trên
8 hướng chính
VLTmin
B
Đ hoặc T
ĐB, TB
hoặc ĐN, TN
N
20
0,90
0,80
0,86
0,70
30
0,64
0,58
0,63
40
0,50
0,46
0,49
0,60
50
0,40
0,38
0,45
0,55
60
0,33
0,32
0,34
0,39
70
0,27
0,29
80
0,23
0,25
0,28
90
0,20
0,21
0,35
100
0,17
0,18
0,19
0,22
0,30
1) Khi WWR không trùng với các trị số ghi ở
cột 1 trong bảng 2.3 thì hệ số SHGC được nội suy tuyến tính theo 2 giá trị
ứng với WWR trên và dưới liền kề;
2) Có thể chọn loại kính có trị số SHGC cao
hơn so với trị số SHGC tra bảng với điều kiện phải lắp đặt kết cấu che nắng
có hệ số A thích hợp, sao cho SHGC đã chọn nhỏ hơn hoặc bằng tích số của SHGC
tra bảng nhân với hệ số A − xem thêm 2.1.2 – Điểm 5).
5) Trường hợp mặt đứng nhà có kết cấu che
nắng, hệ số SHGC trong bảng 2.3 được phép điều chỉnh bằng cách nhân với hệ số A
trong bảng 2.4 và 2.5.
Bảng 2.4. Hệ số A đối
với kết cấu che nắng (KCCN) nằm ngang dài liên tục đặt sát mép trên cửa sổ hoặc
đặt cách mép trên cửa sổ một khoảng cách d với d/H < 0,1
R=b/H
Trên tường quay về
8 hướng chính
ĐB hoặc TB
ĐN hoặc TN
0,10
1,23
1,11
1,09
1,14
1,20
1,43
1,19
1,28
1,39
1,56
1,35
1,30
1,45
1,64
1,47
1,41
1,59
1,69
1,54
1,75
1,89
1,79
1,82
2,00
1,85
2,13
1,96
2,22
2,08
2,27
1) Các kích thước:
b - độ vươn xa của kết cấu mái che nắng;
H - chiều cao cửa sổ;
d - khoảng cách từ mép trên CS đến mép dưới
của tấm che nắng;
b, d và H có cùng thứ nguyên của độ dài.
2) Áp dụng được cho trường hợp KCCN đặt
cách mép trên CS một khoảng cách d với d/H ≤ 0,1 - sai số tính toán dưới 10%.
Bảng 2.5. Hệ số A đối
với tấm che nắng thẳng đứng bề cao liên tục đặt sát cạnh bên cửa sổ hoặc cách
cạnh bên cửa sổ một khoảng cách e với e/B <0,1
R=b/B
1,25
1,06
1,01
1,52
1,12
1,03
1,05
1,32
1,22
1,37
1,10
1,16
1,18
2,33
b – độ vươn xa của kết cấu che nắng đứng;
B - chiều rộng cửa sổ;
e - khoảng cách từ cạnh bên cửa số đến mặt
trong của tấm che nắng đứng;
b, e và B có cùng thứ nguyên của độ dài.
2) Áp dụng được cho trường hợp tấm che nắng
đứng đặt cách cạnh bên CS một khoảng cách e với e/B ≤ 0,1 – sai số tính toán
dưới 10 %.
2.2. Thông gió và điều
hòa không khí
2.2.1. Yêu cầu chung
1) Thông gió tự nhiên và thông gió nhân tạo
Đối với từng không gian cụ thể, hệ thống thông
gió có thể là thông gió tự nhiên (thụ động) hoặc thông gió cưỡng bức (chủ động
– thông gió nhân tạo hoặc thông gió cơ khí). Các hệ thống thông gió tự nhiên
phải đáp ứng các yêu cầu trong điều 2.2.1 – Điểm 2).
2) Hệ thống thông gió tự nhiên
Các vùng không gian được xem là có thông gió
tự nhiên nếu chúng thỏa mãn các yêu cầu sau:
a) Các lỗ thông gió, cửa sổ có thể mở được ra
bên ngoài với diện tích không nhỏ hơn 5% diện tích sàn. Người sử dụng dễ dàng
tiếp cận được với các lỗ thông thoáng này;
b) Phải có các lỗ thông gió có thể mở được
phía trên trần nhà hoặc trên tường đối diện với nguồn gió từ bên ngoài. Các lỗ
thông gió đó có tỷ lệ diện tích mở được không nhỏ hơn 5% so với diện tích sàn.
Người sử dụng có thể tiếp cận dễ dàng các lỗ cửa thông gió này và chúng phải
trực tiếp thông ra bên ngoài qua các lỗ mở có diện tích tương đương hoặc lớn
hơn;
c) Tổng diện tích các cửa thoát gió không nhỏ
hơn tổng diện tích các cửa đón gió.
3) Hệ thống thông gió cơ khí
Các không gian không được thông gió tự nhiên
phải được lắp đặt hệ thống thông gió cơ khí để cấp không khí từ bên ngoài tới
mỗi không gian có người sử dụng thường xuyên qua hệ thống ống dẫn.
2.2.2. Yêu cầu đối với các hệ thống và thiết
bị thông gió - điều hòa không khí
1) Yêu cầu chung:
a) Hiệu suất thiết bị: thiết bị điều hòa
không khí và máy sản xuất nước lạnh phải có các chỉ số hiệu quả COP tối thiểu
tại các điều kiện đánh giá tiêu chuẩn và không nhỏ hơn các giá trị nêu trong
các bảng sau:
- Bảng 2.6: dành cho các máy điều hòa không khí
và dàn ngưng sử dụng điện năng;
- Bảng 2.7: dành cho các thiết bị sản xuất
nước lạnh;
- Bảng 2.8a: dành cho thiết bị tháp giải
nhiệt;
- Bảng 2.8b: dành cho thiết bị giàn ngưng.
Ngoài chỉ số hiệu quả máy lạnh COP, thiết bị
lạnh còn được đánh giá hiệu quả năng lượng bằng hệ số non tải tổng hợp IPLV và
chỉ số hiệu quả năng lượng tổng hợp IEER.
b) Bộ hẹn giờ tự động: các thiết bị sau đây
phải có đồng hồ hẹn giờ hoặc các bộ điều khiển tự động đóng mở thiết bị theo
thời gian xác định hoặc theo thông số cài đặt:
- Thiết bị sản xuất nước lạnh;
- Thiết bị cấp hơi nóng;
- Quạt của tháp giải nhiệt;
- Máy bơm có công suất bằng và lớn hơn 5 mã
lực (3,7 kW).
c) Cách nhiệt ống dẫn hệ thống cấp lạnh:
Các ống dẫn môi chất lạnh của máy lạnh và
đường ống dẫn nước lạnh của hệ thống điều hòa không khí trung tâm phải có lớp cách
nhiệt lớn hơn hoặc bằng chiều dày cách nhiệt trong bảng 2.9 và bảng 2.10.
Độ dày lớp cách nhiệt (mm) cho ở bảng 2.9 và
bảng 2.10 được áp dụng cho vật liệu cách nhiệt có hệ số dẫn nhiệt trong khoảng
0,032 ÷ 0,04 W/m.K ở nhiệt độ trung bình 24oC. Độ dày cách nhiệt tối
thiểu sẽ được tăng lên với vật liệu có hệ số dẫn nhiệt lớn hơn 0,04 W/m.K hoặc
có thể được giảm đi với vật liệu có hệ số dẫn nhiệt nhỏ hơn 0,032 W/m.K.
Đối với vật liệu cách nhiệt có hệ số dẫn
nhiệt nằm ngoài khoảng trị số đã nêu, độ dày tối thiểu (bmin) được
xác định theo công thức sau:
trong đó:
bmin - độ dày tối thiểu của lớp
cách nhiệt, mm;
r - bán kính thực tế bên ngoài của ống, mm;
b0 - độ dày lớp cách nhiệt liệt kê
trong các bảng 2.9, 2.10 và 2.11 với các kích cỡ ống áp dụng, mm;
λ - hệ số dẫn nhiệt của vật liệu thay thế tại
nhiệt độ áp dụng của chất lỏng, W/m.K.
d) Cách nhiệt hệ thống ống cấp và hồi gió:
các ống cấp và hồi gió phải có lớp cách nhiệt lớn hơn hoặc bằng chiều dày cách
nhiệt trong bảng 2.11. Không yêu cầu cách nhiệt đối với ống gió thải.
e) Kiểm tra và điều chỉnh: quạt hay máy bơm
có công suất từ 5 mã lực (3,7 kW) trở lên phải điều chỉnh lưu lượng thiết kế
của máy thông qua việc điều chỉnh số vòng quay bằng sử dụng bộ truyền đa tốc
độ, động cơ hai tốc độ hoặc dùng biến tần (VSD). Hạn chế việc điều chỉnh lưu
lượng của quạt và bơm bằng van tiết lưu.
f) Điều khiển quạt tháp giải nhiệt : các tháp
giải nhiệt với động cơ quạt có công suất từ 5 mã lực (3,7 kW) trở lên phải sử
dụng bộ truyền đa tốc độ, động cơ hai tốc độ hoặc biến tần (VSD).
g) Hệ thống làm lạnh nước bằng Chiller: Các
hệ thống Điều hòa không khí trung tâm sử dụng nước lạnh phải được thiết kế với lưu
lượng thay đổi bằng cách sử dụng bơm biến tần.
h) Các tòa nhà sử dụng hệ thống điều hòa
trung tâm phải có thiết bị thu hồi lạnh. Hiệu suất thu hồi lạnh của thiết bị
tối thiểu là 50 %.
2) Yêu cầu bổ sung cho các hệ thống thông gió
cơ khí và điều hòa không khí
Khi sử dụng hệ thống thông gió cơ khí và điều
hòa không khí phải đáp ứng được các yêu cầu bổ sung sau:
a) Cảm biến CO2: phải được lắp đặt
để làm tăng lượng gió cấp vào các không gian với tiêu chuẩn diện tích thiết kế
nhỏ hơn 3 m2/người.
b) Thiết bị điều khiển hẹn giờ tự động: các quạt
thông gió hoạt động không thường xuyên phải có các đồng hồ đo thời gian hoặc
các thiết bị điều khiển tự động có thể xác định thời điểm và khoảng thời gian
làm việc của chúng.
c) Hàn ghép ống dẫn: các ống gió cấp và gió
tuần hoàn phải đáp ứng được các yêu cầu
về ghép nối các ống dẫn gió và bảo ôn theo
các quy định hiện hành.
Bảng 2.6. Chỉ số hiệu
quả máy điều hòa không khí làm lạnh trực tiếp hoạt động bằng điện năng
Loại thiết bị
Năng suất lạnh
Chỉ số hiệu quả COP
tối thiểu của máy lạnh, kW/kW
Thủ tục kiểm tra
Máy điều hòa không
khí 1 cụm
-
2,30
TCVN 7830:2012
và
TCVN 6307:1997
Máy điều hòa không
khí
2 cụm
<4,5 kW
2,60
≥ 4,5 kW và <
7,0 kW
2,50
≥ 7,0 kW và
<14,0 kW
2,40
Máy điều hòa không
khí giải nhiệt bằng không khí
≥ 14 kW và <19
kW
2,93
hoặc
ARI 210/240
≥ 19 kW và < 40
kW
3,02
ARI 340/360
≥ 40 kW và < 70
kW
2,84
≥ 70 kW và < 117
kW
2,78
≥ 117 kW
2,70
Máy điều hòa không
khí giải nhiệt bằng nước và bằng bay hơi nước
< 19 kW
3,35
3,37
3,32
≥ 70 kW
Các cụm ngưng tụ
giải nhiệt bằng không khí
≥ 40 kW
2,96
ARI 365
Các cụm ngưng tụ
giải nhiệt bằng nước hoặc bay hơi nước
3,84
1) Chỉ số hiệu quả máy lạnh: COP = Năng
suất lạnh /Công suất điện tiêu thụ (kW/ kW);
2) Cụm ngưng tụ bao gồm máy nén và dàn
ngưng;
3) Chỉ số hiệu quả máy lạnh tối thiểu cho
trong Bảng được tính ở 100% năng suất lạnh. Để tính chỉ số hiệu quả máy lạnh
vận hành trong thời gian 1 năm ARI 340/360 đưa ra công thức sau:
IEER = 0,020A +
0,617B + 0,238C + 0,125D (W/W)
IEER – Chỉ số hiệu quả năng lượng tổng hợp
là chỉ số hiệu quả máy lạnh tính cho thời gian vận hành trong 1 năm theo các
mức phụ tải,
A = EER – Chỉ số hiệu quả máy lạnh (W/W) ở
100 % công suất;
B = EER – Chỉ số hiệu quả máy lạnh (W/W) ở
75 % công suất;
C = EER – Chỉ số hiệu quả máy lạnh (W/W) ở
50 % công suất;
D = EER – Chỉ số hiệu quả máy lạnh (W/W) ở
25 % công suất;
Bảng 2.7. Chỉ số hiệu
quả máy sản xuất nước lạnh (Máy làm lạnh nước-Chiller)
(kW)
Chỉ số hiệu quả máy
lạnh COPMIN, kW/kW
Chỉ số tiêu thụ năng
lượng
PICMAX,
kW/RT
Điện
Nhiệt
Chiller giải nhiệt
bằng không khí - chạy điện bình ngưng gắn liền hoặc bình ngưng tách rời
Tất cả các dải năng
suất
3,10
1,133
Chiller Piston giải
nhiệt nước - chạy điện
4,20
0,836
Chiller xoắn ốc và
trục vít giải nhiệt nước - chạy điện
< 528
4,45
0,789
≥ 528 và < 1055
4,90
0,717
≥ 1055
5,50
0,639
Chiller ly tâm giải
nhiệt nước - chạy điện
5,00
0,702
5,55
0,633
6,10
0,576
Chiller hấp thụ
giải nhiệt bằng không khí - 1 cấp
0,60 (*)
5,860
Chiller hấp thụ
giải nhiệt nước - 2 cấp
0,70 (*)
5,022
Chiller hấp thụ - 2
cấp
Đốt gián tiếp
1,00 (*)
3,516
Đốt trực tiếp
1) Nguồn: Tiêu chuẩn ASHRAE Std, 90,1-2001;
ASHRAE Std, 90,1-2004;
2) (*) – Đối với máy lạnh hấp thụ COP =
Năng suất lạnh/ Công suất nhiệt tiêu thụ;
- Chỉ số tiêu thụ điện : PIC = Công suất
điện tiêu thụ / Năng suất lạnh tính bằng RT;
- Refrigerant Ton (RT): 1RT = 3,516 kW =
12000 Btu/h;
3) Để tính chỉ số hiệu quả làm lạnh của
Chiller vận hành trong thời gian 1 năm ARI 550/590-2003 đã đưa ra công thức
sau:
IPLV = 0,01A + 0,42B + 0,45C + 0,12D (kW/kW)
IPLV – Chỉ số hiệu quả non tải tổng hợp là
chỉ số hiệu quả máy lạnh tính cho tổng thời gian vận hành trong năm theo các
mức phụ tải;
A – Chỉ số COP (kW/kW) tính ở 100 % tải;
B - Chỉ số COP (kW/kW) tính ở 75 % tải;
C - Chỉ số COP (kW/kW) tính ở 50 % tải;
D - Chỉ số COP (kW/kW) tính ở 25 % tải,
Bảng 2.8a. Chỉ tiêu
kỹ thuật đối với tháp giải nhiệt
Phạm vi năng suất
lạnh
Điều kiện đánh giá
Thông số định mức
Lưu lượng nước qua
tháp
Lưu lượng nước bổ
sung
Công suất
Quạt gió
Tháp giải nhiệt
quạt trục, quạt li tâm
Tất cả các năng
suất lạnh
Nhiệt độ nước vào
tháp: 370C Nhiệt độ nước ra tháp: 32 0C Nhiệt độ không
khí ướt: 27 0C
13 l/phút, Tc
1,0 ÷ 1,4 % Lưu
lượng nước qua bình ngưng
35 ÷ 40
W/Tc
CTI
1) CTI: (Cooling Technology Institute) Viện
công nghệ tháp giải nhiệt;
2) Tc: Ton Bình ngưng; Tc = RT x 1,25 =
3,516 x 1,25 = 4,395 kW.
Bảng 2.8b. Chỉ tiêu
kỹ thuật đối với dàn ngưng
Lưu lượng gió
Quạt gió
Máy nén
Dàn ngưng giải
nhiệt bằng không khí bao gồm máy nén
0,5÷500
RT
Nhiệt độ không khí
đi vào: 350C
17÷34 m3/phút
RT
75÷150 W/RT
1,0÷1,3 kW/RT
CTC
Dàn ngưng giải
nhiệt bằng nước
10÷1600 RT
Nhiệt độ nước vào:
29,4 0C
Nhiệt độ nước ra:
350C
Lưu lượng nước
9,08 ÷ 11,40 l/phút
RT
CTC – (Cooling Towers and Condensers) –
Tháp giải nhiệt và bình ngưng.
HVAC Equations, Data and Rules of Thumb
-2008 USA.
Bảng 2.9. Độ dày lớp
cách nhiệt cho ống đồng dẫn môi chất lạnh
Đường kính ống đồng
mm
Không gian có ĐHKK
Điều kiện áp dụng:
t=26 ±2 oC, φ= 60 %
Nhiệt độ chất tải
lạnh oC
2
-18
-30
Chiều dày cách
nhiệt, mm
6÷16
9
19
19÷25
34÷54
25
66÷80
13
105
Không gian không có
ĐHKK
Điều kiện áp dụng:
t =26÷32 oC, φ = 85 %
38
32
57
64
Điều kiện áp dụng: t
= 32÷37 oC, φ = 60 %
76
1) t - Nhiệt độ không khí bên ngoài, oC;
2) Chiều dày cách nhiệt ở trên áp dụng cho
ống đồng dẫn chất tải lạnh (chất lỏng, môi chất lạnh);
3) Độ dày lớp cách nhiệt (mm) cho trong
Bảng được dựa trên lớp cách nhiệt có hệ số dẫn nhiệt λ trong khoảng 0,032 ÷
0,04 W/m.K ở nhiệt độ trung bình 24 0C. Độ dày cách nhiệt tối
thiểu sẽ được tăng lên với vật liệu có hệ số dẫn nhiệt lớn hơn 0,04W/mK hoặc
có thể được giảm đi với vật liệu có hệ số dẫn nhiệt nhỏ hơn 0,032W/m.K và
được hiệu chỉnh theo công thức (2.1).
Bảng 2.10. Độ dày
cách nhiệt cho ống dẫn nước lạnh
Đường kính ống thép
mm
Điều kiện áp dụng:
t=26 ±2oC, φ= 60%
Nhiệt độ nước lạnh oC
7÷12
20÷50
16
50÷75
75÷150
150÷250
250÷600
Điều kiện áp dụng:
t =26÷37 oC, φ = 85%
1) Đối với ống thép đường kính cho trong
bảng là đường kính danh định (I,P,S-Iron pipe standard);
2) Chiều dày cách nhiệt cho ống thép được
sử dụng cho cả ống nhựa PE, PPR, PN16, Đối với ống nhựa PE, PPR đường kính
ghi trong bảng là đường kính ngoài;
3) Độ dày lớp cách nhiệt (mm) cho trong
Bảng được dựa trên vật liệu cách nhiệt polime xốp
có cấu trúc ô kín, hệ số dẫn nhiệt λ trong khoảng
0,032 ÷ 0,04 W/m.K ở nhiệt độ trung bình 24oC. Độ dày cách nhiệt
tối thiểu sẽ được tăng lên với vật liệu có hệ số dẫn nhiệt lớn hơn 0,04 W/mK
hoặc có thể được giảm đi với vật liệu có hệ số dẫn nhiệt nhỏ hơn 0,032 W/m.K
và được hiệu chỉnh theo công thức (2.1).
Bảng 2.11. Độ dày
cách nhiệt cho ống gió
Nhiệt độ ống gió
lạnh, oC
12÷16
15
Điều kiện áp dụng:
t =26÷37oC, φ = 85%
Độ dày lớp cách nhiệt (mm) cho trong Bảng
được dựa trên vật liệu cách nhiệt polime xốp có cấu trúc ô kín, hệ số dẫn
nhiệt λ trong khoảng 0,032 ÷ 0,04 W/m.K ở nhiệt độ trung bình 24 0C.
Độ dày cách nhiệt tối thiểu sẽ được tăng lên với vật liệu có hệ số dẫn nhiệt
lớn hơn 0,04 W/mK hoặc có thể được giảm đi với vật liệu có hệ số dẫn nhiệt
nhỏ hơn 0,032 W/m.K và được hiệu chỉnh theo công thức (2.1).
2.3. Chiếu sáng
2.3.1. Quy định chung
1) Phạm vi áp dụng
Mục này quy định những giá trị giới hạn công
suất chiếu sáng tối đa được dùng cho hệ thống chiếu sáng công trình, cũng như
quy định các giá trị giới hạn về hiệu suất cho phép của những thiết bị chiếu
sáng thông dụng (đèn và chấn lưu) và hệ thống điều khiển chiếu sáng. Các trường
hợp sau đây không nằm trong các yêu cầu của mục này:
a) Chiếu sáng dành cho các hoạt động biểu
diễn, làm chương trình truyền hình, các phần trong khu giải trí như phòng khiêu
vũ trong khách sạn, vũ trường, những khu vực mà chiếu sáng là một yếu tố kỹ
thuật quan trọng cho chức năng trình diễn;
b) Chiếu sáng đặc biệt chuyên dùng cho y tế;
c) Chiếu sáng đặc biệt dùng cho các phòng thí
nghiệm nghiên cứu;
d) Chiếu sáng an toàn được tắt mở tự động
trong quá trình vận hành;
e) Chiếu sáng vùng an ninh đặc biệt theo yêu
cầu của luật pháp Nhà nước hoặc quy định của chính quyền địa phương;
f) Vùng an toàn hoặc an ninh cho con người
cần có chiếu sáng bổ sung.
2) Độ rọi nhỏ nhất
Độ rọi (lux) nhỏ nhất cho các không gian chức
năng phải đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
3) Mật độ công suất chiếu sáng tối đa
a) Mật độ công suất chiếu sáng tính trung
bình (LPD) cho toàn bộ công trình không được vượt quá mức tối đa cho phép nêu
trong bảng 2.12. Mật độ công suất chiếu sáng trung bình của tòa nhà được tính
bằng tổng số công suất chiếu sáng công trình chia cho tổng diện tích có người
sử dụng.
Bảng 2.12. Yêu cầu về
mật độ công suất chiếu sáng LPD
Loại công trình
LPD (W/m2)
Văn phòng
11
Khách sạn
Bệnh viện
Trường học
Thương mại, dịch vụ
Chung cư
8
Khu đỗ xe kín, trong nhà, trong hầm
3
Khu đỗ xe ngoài nhà hoặc đỗ xe mở (chỉ có
mái)
1,6
b) Các dạng công trình khác có quy mô thuộc diện
điều chỉnh của Quy chuẩn mà không có trong danh sách ở bảng 2.12 thì được lấy
trị số mật độ công suất chiếu sáng tối đa tới 13 W/m2.
c) Công trình hỗn hợp có quy mô thuộc diện điều
chỉnh của Quy chuẩn, trong đó có nhiều khu chức năng khác nhau thì được tính
theo chức năng từng khu vực. Mỗi khu vực phải thỏa mãn yêu cầu về mật độ công
suất chiếu sáng tối đa nêu trong bảng 2.12.
d) Mật độ công suất chiếu sáng trung bình của
khu vực đỗ xe được tính bằng tổng số công suất chiếu sáng khu vực đỗ xe chia
cho tổng diện tích khu đỗ xe.
2.3.2. Yêu cầu về hiệu suất của thiết bị
chiếu sáng
1) Hiệu suất phát sáng tối thiểu của bóng đèn
được quy định theo bảng 2.13 và 2.14.
Bảng 2.13. Hiệu suất
phát sáng tối thiểu của bóng đèn huỳnh quang thẳng
Dải công suất, W
Hiệu suất phát
sáng, lm/W
Từ 14 đến 20
72
Trên 20 đến 40
78
Bảng 2.14. Hiệu suất
phát sáng tối thiểu của bóng đèn huỳnh quang compact
Hiệu suất phát sáng
1m/W
Từ 5 đến 8
55
Từ 9 đến 14
Từ 15 đến 24
65
Từ 25 đến 60
2) Hiệu suất của chấn lưu (balast) được quy
định theo bảng 2.15.
Bảng 2.15. Hiệu suất
của chấn lưu (ballast) điện tử
Công suất danh
định, W
Hệ số hiệu suất
(BEF), %/W
18
5,518
5,049
22
4,619
3,281
3,043
36
2,681
2,473
2.3.3. Điều khiển chiếu sáng
1) Điều khiển chiếu sáng cho các không gian
trong công trình
Mỗi không gian được bao quanh bởi các tấm
vách ngăn cao đến trần là một không gian riêng biệt cần phải có ít nhất một
thiết bị điều khiển chiếu sáng. Mỗi thiết bị điều khiển chiếu sáng được điều
khiển bằng tay hoặc bằng cảm ứng tự động cho hoạt động của con người trong
không gian đó. Mỗi thiết bị điều khiển phải:
a) Kiểm soát một diện tích tối đa là 100 m2;
b) Các không gian nêu trong bảng 2.16 phải
lắp đặt cảm biến người, cảm biến này kết nối và điều khiển trực tiếp hệ thống
đèn. Cảm biến người để điều khiển đèn không kết nối với hệ thống chiếu sáng
thoát hiểm và chiếu sáng bảo vệ.
Bảng 2.16. Loại công
trình phải lắp đặt cảm biến người
Áp dụng
Cần thực hiện tại
Bắt buộc
Phòng họp và hành
lang
Không bắt buộc
Hành lang và khu đỗ
xe trong nhà
Trung tâm thương
mại
c) Đối với khu vực đỗ xe, tối thiểu phải có
70% hệ thống chiếu sáng được điều khiển bởi cảm biến người (tỷ lệ phần trăm hệ
thống được tính theo công suất cấp điện chiếu sáng).
2) Điều khiển cho khu vực được chiếu sáng tự
nhiên
Đối với không gian khép kín có chiếu sáng tự
nhiên, việc chiếu sáng nhân tạo cần chú ý những vấn đề sau:
a) Vùng có thể được chiếu sáng tự nhiên là
khu vực nằm song song với cửa sổ/vách kính ngoài trong phạm vi khoảng cách từ
cửa sổ/vách kính ngoài tới 1,5 lần chiều cao từ sàn tới điểm cao nhất của phần
kính cửa sổ hoặc vách kính ngoài.
b) Tất cả thiết bị chiếu sáng nằm trong khu
vực có thể được chiếu sáng tự nhiên đều phải có thiết bị điều khiển chiếu sáng
theo cách sau:
- Sử dụng cảm biến ánh sáng để tự động điều
khiển giảm độ sáng đèn, hoặc bật tắt đèn theo mức nhận ánh sáng tự nhiên. Cảm biến
ánh sáng cần được đặt ở vị trí ½ độ sâu của vùng có thể được chiếu sáng tự
nhiên. Khi ánh sáng tự nhiên đo được bởi cảm biến lên trên mức tiêu chuẩn cho
không gian sử dụng đó (ví dụ: 300 lux đối với văn phòng) thì cảm biến phải phát
tín hiệu để tắt đèn.
- Cho phép bật tắt đèn riêng biệt tại vùng có
thể được chiếu sáng tự nhiên so với hệ thống đèn chiếu sáng chung.
c) Khi không gian có sử dụng đồng thời cảm
biến người và cảm biến ánh sáng thì cảm biến người được phân quyền ưu tiên cao hơn
so với cảm biến ánh sáng khi điều khiển đèn.
d) Bệnh viện, phòng nghỉ của khách trong
khách sạn và chung cư không bắt buộc phải áp dụng quy định 2.3.3 – Điểm 2).
e) Các không gian sử dụng với mục đích đặc
biệt được loại trừ khỏi quy định 2.3.3 – Điểm 2), song cần có giải trình cụ
thể.
3) Bộ phận điều khiển chiếu sáng phụ trợ
Bộ phận điều khiển phụ trợ nhằm bật tắt đèn
lắp đặt cố định dưới ngăn kệ, dưới tủ chứa… được sử dụng trong các trường hợp
sau:
a) Chiếu sáng trang trí cho các phòng khách
của khách sạn, nhà trọ và các phòng khách sang trọng;
b) Chiếu sáng minh họa để bán hàng hoặc để
trình bày.
2.4. Thang cuốn và
thang máy
2.4.1. Thang cuốn
Thang cuốn phải có thiết bị điều khiển để
giảm tốc hay dừng khi không có người qua lại. Thang cuốn phải có một trong
những tính năng tiết kiệm năng lượng dưới đây:
1) Điều khiển giảm tốc: thang cuốn phải
chuyển sang chế độ chạy chậm sau khi không có người qua lại tối đa 3 phút. Phải
có thiết bị cảm biến quang điện kích hoạt đặt ở đầu và cuối khu vực thang.
2) Sử dụng khi có nhu cầu: thang cuốn phải tự
tắt sau khi không có người qua lại tối đa 15 phút. Thang cuốn sử dụng khi có
nhu cầu phải được thiết kế với công nghệ khởi động mềm tiết kiệm năng lượng.
Thang cuốn phải tự động chạy khi cần. Việc kích hoạt được thực hiện bằng tế bào
quang điện lắp ở đầu và cuối khu vực thang.
2.4.2. Thang máy
Thang máy phải có thiết bị điều khiển để giảm
mức sử dụng năng lượng. Để đáp ứng yêu cầu này, những tính năng sau phải được
tích hợp vào thang máy loại sử dụng lực kéo:
1) Sử dụng động cơ điện xoay chiều đa thế, đa
tần trên thang máy không có thiết bị thủy lực.
2) Buồng thang máy sử dụng thiết bị chiếu
sáng tiết kiệm năng lượng và chiếu sáng hiển thị cần bảo đảm hiệu suất phát
sáng trung bình đối với tất cả các thiết bị bên trong. Độ rọi trung bình >55
lumen/W, đèn cần được tự động tắt sau khi thang máy ngừng hoạt động tối đa 5
phút.
3) Thang máy hoạt động ở chế độ không tải
trong giờ thấp điểm. Ví dụ, nguồn cấp điện cho hệ thống điều khiển thang máy và
các thiết bị vận hành khác như đèn trong buồng thang máy, màn hiển thị, quạt
thông gió tự tắt sau khi thang ngừng hoạt động tối đa 5 phút.
2.5. Sử dụng điện
năng
2.5.1. Hệ thống phân phối điện
1) Phương tiện đo
Hệ thống phân phối đến công trình phải có
phương tiện đo bên trong để ghi lại nhu cầu (kVA), năng lượng tiêu thụ (kWh),
hệ số công suất tổng trong các đồng hồ kiểm tra công-tơ-mét. Hệ thống phân phối
điện trong công trình có thể kiểm tra được năng lượng điện tiêu thụ tại các
nhánh phụ tải điện thông qua đồng hồ đo. Yêu cầu lắp công tơ kiểm tra tại các
nhánh phụ tải điện có tổng công suất lắp đặt lớn hơn 100 kVA như hệ thống chiếu
sáng, ổ cắm, hệ thống điều hòa không khí, thông gió, hệ thống cung cấp nước
nóng, các trung tâm tiêu thụ điện lớn hơn 100 kVA.
2) Công-tơ-mét phụ
Phải có công-tơ-mét phụ cho từng đối tượng
thuê diện tích và có điều khoản quy định cho phép kiểm tra công tơ của người
thuê.
Chú thích: Khi dùng hệ thống điều
hòa không khí chung (trung tâm) thì không cần phải đáp ứng yêu cầu về công tơ
phụ cho người thuê nhà.
3) Điều chỉnh hệ số công suất
Tất cả các nguồn cung cấp điện lớn hơn 100 A,
3 pha phải duy trì hệ số công suất trễ pha của chúng trong khoảng từ 0,90 đến 1
ngay tại điểm đấu nối.
4) Điều chỉnh công suất lắp đặt
Hệ thống điện trong công trình phải đảm bảo
hệ số sử dụng đồng thời lớn nhất cho phép nêu trong bảng 2.17 và công suất lắp
đặt lớn nhất cho phép trong bảng 2.18.
Bảng 2.17. Hệ số đồng
thời lớn nhất ks theo các nhánh phụ tải
Nhánh phụ tải
Hệ số đồng thời ks
Chiếu sáng
0,9
Ổ cắm
0,4
Hệ thống điều hòa
không khí, thông gió
Hệ thống cung cấp
nước nóng
Các trung tâm tiêu
thụ điện lớn khác
Toàn công trình
0,8
Bảng 2.18. Công suất
lắp đặt lớn nhất cho phép
Công suất lắp đặt ,
W/m2
Chung cư cao cấp
Văn phòng, nhà công
cộng
75
Thương mại, dịch
vụ, trụ sở cơ quan
Trường học, bệnh
viện
2.5.2. Động cơ điện
Tất cả các động cơ cảm ứng 3 pha lắp dây cố
định phục vụ cho công trình có giá trị hiệu suất ghi trên vỏ máy ở chế độ đầy
tải không nhỏ hơn giá trị nêu trong bảng 2.19. Nhãn sản xuất trên động cơ có
ghi các trị số hiệu suất tối thiểu, hiệu suất niêm yết, hệ số công suất ở chế
độ đầy tải.
Bảng 2.19. Quy định
hiệu suất tối thiểu của động cơ điện
Công suất ra của
động cơ kW
Hiệu suất yêu cầu ,
%
2 cực
4 cực
1,1
82,2
83,8
1,5
84,1
85,0
2,2
85,6
86,4
3,0
86,7
87,4
4,0
87,6
88,3
5,5
88,5
89,2
7,5
89,5
90,1
11,0
90,6
91,0
15,0
91,3
91,8
18,5
92,2
22,0
92,6
30,0
92,9
93,2
37,0
93,3
93,6
45,0
93,7
93,9
55,0
94,0
94,2
75,0
94,6
94,7
90,0
95,3
95,1
110,0
95,4
95,6
132,0
95,5
95,7
160,0
95,8
200,0
96,1
95,9
250,0
96,2
280,0
96,3
96,4
315,0
96,5
355,0
96,6
400,0
96,7
450,0
96,8
500,0
96,9
560,0
97,0
630,0
97,1
Nếu gặp động cơ có công suất trung gian
giữa 2 nấc thì áp dụng giá trị hiệu suất của nấc cao hơn.
2.6. Hệ thống đun
nước nóng
2.6.1. Yêu cầu chung
Tải thiết kế của hệ thống đun nước nóng tính
toán theo quy mô kích cỡ của thiết bị và phải tuân theo các quy định của nhà
sản xuất.
Trong trường hợp có thể sử dụng được các giải
pháp cấp nước nóng khác (không dùng điện trở) có hiệu quả kinh tế lớn hơn thì
công trình không được phép sử dụng giải pháp cấp nước nóng dùng điện trở.
Khi công trình có nhu cầu cung cấp nước nóng
lớn, tập trung, công suất lắp đặt trên 50 kW hoặc tiêu thụ năng lượng trên 50
000 kWh/năm không được phép sử dụng giải pháp cấp nước nóng dùng điện trở.
Thứ tự ưu tiên cho các công trình dân dụng:
1) Phạm vi cấp nước nóng sinh hoạt nhiệt độ ≤
60 0C:
a) Cung cấp nước nóng bằng máy ĐHKK có thu
hồi nhiệt;
b) Cung cấp nước nóng bằng năng lượng mặt
trời kết hợp bơm nhiệt/đun điện;
c) Cung cấp nước nóng bằng bơm nhiệt;
d) Cung cấp nước nóng từ bình đun bằng khí
đốt;
e) Cung cấp nước nóng bằng bình đun điện cho
công trình có quy mô < 25 phòng.
2) Phạm vi cấp nước nóng và hơi nhiệt độ ≥115
0C ( nấu ăn, giặt là, sát trùng, xông hơi):
Trong công trình có nhu cầu đồng thời sử dụng
nước nóng ≤ 60 0C (cho nhu cầu sinh hoạt) và nước nóng/hơi ≥115 0C
(cho các nhu cầu nấu ăn, giặt là, xông hơi, sát trùng) thì ưu tiên giải pháp
đun nước nóng đến 600C, sau đó tiếp tục gia nhiệt nước, hơi nước đến
nhiệt độ ≥115 0C bằng việc sử dụng lò hơi nhiên liệu khí đốt, dầu.
2.6.2 Hiệu suất thiết bị đun nước nóng
Tất cả các thiết bị đun và cung cấp nước nóng
sử dụng cục bộ như đun nước uống, sưởi ấm, bể bơi, nước nóng trữ trong các thùng
phải đáp ứng các tiêu chí liệt kê trong bảng 2.20. Đối với thiết bị đun nước
nóng bằng bơm nhiệt, tham khảo bảng 2.21.
Bảng 2.20. Hiệu suất
tối thiểu của thiết bị đun nước nóng
Hiệu suất tối thiểu
ET, %
1. Các bộ đun, trữ nước dùng khí đốt
2. Các bộ đun nước tức thời dùng khí đốt
3. Các bộ đun, cung cấp nước nóng dùng khí
đốt
77
4. Các bộ đun, cung cấp nước nóng dùng dầu
5. Các bộ đun, cung cấp nước nóng dùng cả
nhiên liệu khí đốt/dầu
6. Lò hơi công suất nhiệt 10÷350 kW đốt
củi, giấy
60 *)
7. Lò hơi công suất nhiệt 10÷2000 kW đốt
than nâu đóng bánh
70 *)
8. Lò hơi công suất nhiệt 10÷2000 kW đốt
than đá
73 *)
1. Hiệu suất tối thiểu của bộ đun nước dùng
khí đốt hoặc dầu được đưa ra dưới dạng đại lượng Hiệu suất nhiệt (Thermal
Efficiency, ET, trong đó bao gồm cả thất thoát nhiệt từ các ngăn
của bộ đun.
2. *) Theo DIN 4702- Phần 1 (DIN
– Tiêu chuẩn của Đức).
Đối với bộ đun nước nóng bằng điện trở, hiệu
suất tối thiểu được xác định từ đại lượng thất thoát ở trạng thái chờ tối đa
(Standby Loss, SL) khi chênh lệch nhiệt độ giữa nước đun và môi trường xung
quanh là 40 0C, theo công thức sau:
Emin = 5,9
+ 5,3V0,5, W (2.2)
Trong đó:
- V là dung lượng đo bằng lít.
Bảng 2.21. Chỉ số
hiệu quả năng lượng COP tối thiểu của bơm nhiệt cấp nước nóng
COP, kW/kW
Bơm nhiệt với nguồn nhiệt từ không khí
≥ 3,0
Bơm nhiệt với nguồn nhiệt từ nước
≥ 3,5
Máy điều hòa không khí có thu hồi nhiệt:
- Khi chỉ chạy để cung cấp nước nóng.
- Khi chạy điều hòa không khí đồng thời
cung cấp nước nóng.
≥ 5,5
Các thiết bị đun nước nóng bằng điện trở
không khuyến khích sử dụng trừ khi dùng để hỗ trợ cho
các hệ thống bằng năng lượng mặt trời. Khuyến
khích sử dụng thiết bị gia nhiệt nước bằng bơm nhiệt chạy điện do có hiệu suất
năng lượng cao hơn so với bộ đun nước bằng điện trở.
Trong trường hợp cho phép, có thể sử dụng các
hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời để cung cấp toàn bộ hoặc một phần
nhu cầu nước nóng cho công trình. Các bình đun nước dùng năng lượng mặt trời có
hiệu suất tối thiểu là 60% và có giá trị R cách nhiệt tối thiểu là 2,2 m2.K/W
của mặt sau tấm hấp thụ năng lượng mặt trời.
2.6.3 Cách nhiệt cho ống dẫn nước nóng
Các ống nước nóng sau đây yêu cầu phải bọc
cách nhiệt
1) Các đường ống dẫn hơi phục vụ cho các nhu
cầu giặt, là, nấu ăn…
2) Các đường ống dẫn nước nóng sinh hoạt phục
vụ cho các nhu cầu như tắm, sưởi ấm, đun nấu…
Chiều dày cách nhiệt cho các đường ống dẫn
nước nóng phải lớn hơn hoặc bằng chiều dày cách nhiệt cho trong bảng 2.22 và
2.23.
Bảng 2.22. Độ dày
cách nhiệt cho ống thép dẫn nước nóng
Kích thước ống thép
Nhiệt độ không khí;
t = 5 ÷ 37oC
Nhiệt độ nước nóng
(oC)
≥115
50÷90
mm
Chiều dày cách
nhiệt (mm)
65÷80
90÷150
63
200÷250
1. Vật liệu cách nhiệt có hệ số dẫn nhiệt
nằm trong khoảng 0,06 ÷ 0,07 W/m.K áp dụng cho nhiệt độ 115 0C.
2. Vật liệu cách nhiệt polime xốp có cấu
trúc ô kín có hệ số dẫn nhiệt λ trong khoảng 0,032 ÷ 0,04 W/m.K áp dụng cho
nhiệt độ từ 50÷90 oC.
3. Độ dày cách nhiệt trong Bảng 2.22 đảm
bảo nhiệt độ mặt ngoài cách nhiệt nhỏ hơn 43 0C.
4. Đối với vật liệu cách nhiệt có hệ số dẫn
nhiệt nằm ngoài khoảng trị số đã nêu, độ dày tối thiểu bmin được xác định
theo công thức (2.1).
Bảng 2.23. Độ dày
cách nhiệt cho ống PPR, PE dẫn nước nóng
Đường kính ngoài
ống nhựa PN20/ PN25
Hệ số dẫn nhiệt
0,24 W/mK
Nhiệt độ không khí
t = 5 ÷ 37 oC
20 ÷ 50
80 ÷ 125
1) Đối với căn hộ có thể không cần bọc cách
nhiệt cho ống cấp nước nóng PPR.
2) Vật liệu cách nhiệt có hệ số dẫn nhiệt
nằm trong khoảng 0,034 ÷ 0,04 W/m.K.
3) Đối với vật liệu cách nhiệt có hệ số dẫn
nhiệt nằm ngoài khoảng trị số đã nêu, độ dày tối thiểu bmin được xác định
theo công thức (2.1).
2.6.4 Kiểm soát hệ thống đun nước nóng
1) Hệ thống điều khiển nhiệt độ được lắp đặt
để giới hạn nhiệt độ nước nóng tại điểm sử dụng không vượt quá 50 oC.
2) Hệ thống điều khiển nhiệt độ được lắp đặt
để giới hạn nhiệt độ tối đa của nước cấp cho các vòi ở bồn tắm và bồn rửa trong
các phòng tắm công cộng không quá 43oC.
3) Hệ thống duy trì nhiệt độ sử dụng trong
các đường ống nước nóng phải được trang bị van ON/OFF cài đặt tự động để duy
trì nhiệt độ nước nóng tuần hoàn.
4) Các bơm tuần hoàn dùng để duy trì nhiệt độ
trong các bể chứa nước nóng được điều khiển vận hành phù hợp với chế độ làm
việc của thiết bị cung cấp nước nóng.
III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN
LÝ
3.1. Hồ sơ thiết kế các
công trình xây mới, sửa chữa cải tạo có quy mô xây dựng thuộc phạm vi điều
chỉnh của QCVN 09:2013/BXD phải bao gồm thuyết minh về sự tuân thủ các quy định
của Quy chuẩn này.
3.2. Việc thẩm tra,
thẩm định thiết kế, nghiệm thu công trình xây dựng được tiến hành theo quy định
hiện hành, trong đó có nội dung về sự tuân thủ các quy định của QCVN 09:2013/BXD
đối với các công trình thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
4.1. Vụ Khoa học Công
nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến, hướng dẫn
áp dụng QCVN 09:2013/BXD cho các đối tượng có liên quan.
4.2. Các cơ quan quản
lý nhà nước về xây dựng tại các địa phương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra sự
tuân thủ các quy định của QCVN 09:2013/BXD trong hoạt động thiết kế và xây dựng
công trình trên địa bàn theo quy định của pháp luật hiện hành.
4.3. Trong quá trình triển
khai thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến được gửi về Vụ Khoa
học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) để được hướng dẫn và xử lý.
PHỤ LỤC
(Tham khảo)
THÔNG
SỐ VẬT LÝ CỦA VẬT LIỆU, CẤU TẠO VÀ TÍNH TOÁN NHIỆT TRỞ CỦA KẾT CẤU BAO CHE (KCBC)
1. Công thức xác định
nhiệt trở và hệ số tổng truyền nhiệt (U-value) của KCBC
hN , hT - lần lượt là
hệ số trao đổi nhiệt bề mặt ngoài và bề mặt trong của kết cấu bao che, W/m2.K
;
bi - bề dày của lớp vật liệu thứ
i, m;
li - hệ số dẫn nhiệt của vật liệu lớp thứ i trong KCBC, W/m.K
;
n- số lượng các lớp vật liệu trong KCBC;
Ra - Nhiệt trở của lớp không khí bên
trong KCBC, nếu có, m2.K/W .
Hệ số dẫn nhiệt lI cho ở bảng 1 của Phụ
lục.
Các hệ số hN , hT tham
khảo bảng 3 của Phụ lục.
Nhiệt trở lớp không khí Ra tham
khảo bảng 4 của Phụ lục.
2. Các thông số cơ
bản cần dùng để tính toán kết cấu bao che
Bảng 1. Thông số vật
lý của vật liệu xây dựng
Tên vật liệu
Khối lượng đơn vị g, kg/m3
Hệ số dẫn nhiệt l, W/m.K
Nhiệt dung riêng,
kJ/kg.K
Hệ số dẫn ẩm mg/m.h.kPa
I. Vật liệu amiăng
Tấm và bản xi măng amiăng
1900
0,84
0,03
Tấm cách nhiệt xi măng amiăng
500
0,13
300
0,09
II. Tấm bê tông
Ngói ximăng lưới thép
2500
2,04
0,00
Bê tông cốt thép
2400
1,55
Bê tông đá vỡ và đá dăm
2200
1,21
0,05
Bê tông gạch vỡ
1800
0,87
0,07
Bê tông nhẹ (Bê tông xỉ)
1500
1200
0,52
0,75
0,11
1000
0,41
0,14
Bê tông bọt hấp hơi nóng
0,08
800
600
400
0,15
Bê tông bọt silicat hấp hơi nóng
0,24
III. Vật liệu thạch
cao
Tấm thạch cao ốp mặt tường
Tấm thạch cao và miếng thạch cao nguyên
chất
Bê tông thạch cao xỉ lò
0,37
IV. Vật liệu đất
nung, vật liệu đệm, mảng gạch xây và lớp trát
Đất sét nén chặt và gạch đất sét
2000
0,93
Gạch mộc
1600
Đất mùn, đất thực vật dưới công trình
Cát khô dùng làm vật liệu đệm
Vật liệu đệm bằng đất mùn khô đã qua sàng
1400
Đất silicat dùng làm lớp đệm
Gạch đất sét nung xây với vữa nặng
0,81
0,88
Gạch đất sét nung xây với vữa nhẹ
1700
0,76
0,12
Gạch silicat xây với vữa nặng
Gạch rỗng (γ = 1300) xây với vữa nhẹ (γ =
1400)
1350
Gạch nhiều lỗ xây với vữa nặng
1300
Vữa nặng và vữa trát xi măng
Vữa tam hợp và vữa trát tam hợp
Vữa vôi
V. Gạch không nung,
blốc bê tông khí chưng áp
Gạch không nung khí chưng áp
AAC
400-900
0,12-0,13
Bê tông khí chưng áp (gạch nhẹ
AAC)
400-800
0,153
Gạch blốc bê tông khí chưng áp
400-1000
0,11-0,22
Bê tông khí chưng áp (theo Tiêu chuẩn Trung
Quốc GB-11968:2006)
0,16
700
VI. Vật liệu than,
xỉ
Tấm cách nhiệt bằng than bùn
225
1,67
Xỉ lò
Xỉ lò cao ở trạng thái hạt
Gạch xỉ
Vữa xỉ nhẹ
Vữa vôi trát mặt ngoài
Vữa vôi trát mặt trong
Vữa vôi trát mặt ngoài tấm nan gỗ
Vữa vôi trát mặt trong tấm nan gỗ
Vữa trát vôi trộn xỉ quặng
0,47
Tấm sợi gỗ cứng ốp mặt
VII. Vật liệu cuộn
Giấy các tông tốt
Giấy các tông thường
Giấy các tông gợn sóng
150
0,06
Giấy tẩm dầu thông, nhựa đường bi-tum
VIII. Các sản phẩm
nông nghiệp
Trấu
250
1,88
Cây lác
Rơm
320
1,51
Tấm ép bằng rơm
Tấm ép bằng cây lác 1900
360
IX. Vật liệu thuỷ
tinh
Kính cửa sổ
0,78
Sợi thuỷ tinh
200
Thuỷ tinh hơi và thuỷ tinh bọt
0,02
X. Vật liệu gỗ,
li-e
Gỗ thông và gỗ tùng (ngang thớ)
550
2,51
Gỗ thông và gỗ tùng (dọc thớ)
Mùn cưa
0,26
Mùn cưa đã có thuốc chống mục
Mùn cưa trộn với nhựa thông
Gỗ dán
Tấm bằng sợi gỗ ép
-nt-
Tấm gỗ mềm (gỗ li-e)
2,09
0,04
Tấm được chế tạo từ phế phẩm gỗ li-e
XI. Kim loại
Thép – tôn
7850
58
0,48
0
Gang
7200
Nhôm
2600
220
XII. Các vật liệu
khác
Thảm dùng trong nhà (thảm bông)
Thảm bông khoáng chất
Tấm silicat bề mặt in hoa và tấm xi măng
silicat in hoa
1 W/m.K=0,86 kcal/m.h.oC; 1 kJ/kg.K=0,24
kcal/kg.oC;
Đối với vật liệu mới không có tên trong
bảng trên, có thể sử dụng tiêu chuẩn của nước ngoài.
Bảng 2. Hệ số hấp thu
nhiệt bức xạ α của bề mặt vật liệu
STT
Bề mặt. Vật liệu và
màu sắc
Hệ số α
1. Vật liệu
1
Giấy trắng
Than bùn khô
Gốm hạt
0,8 - 0,85
4
Xỉ
2. Mặt tường
5
Đá vôi mài nhẵn, màu sáng
6
Như trên, màu sẫm
7
Sa thạch màu vàng nâu
0,54
Sa thạch màu vàng thẫm
0,62
Sa thạch màu đỏ
0,73
10
Đá cẩm thạch mài nhẵn, màu trắng
0,65
12
Đá granit mài nhẵn, màu xám nhạt
Đá granit màu xám, đánh bóng
14
Gạch tráng men, màu trắng
Như trên, màu nâu sáng
Gạch thông thường, có bụi bẩn
0,77
17
Như trên, màu đỏ mới
0,70 - 0,74
Gạch ốp mặt, màu sáng
Mặt bê tông nhẵn phẳng
0,54 - 0,65
Mặt trát vữa, quét màu vàng - trắng
0,42
21
Như trên, màu trắng
23
Như trên, màu lam nhạt
0,59
24
Như trên, màu ximăng nhạt
Như trên, màu trắng như tuyết
26
Silicat hơi
0,56 - 0,59
27
Gỗ mộc
28
Gỗ sơn màu sẫm
29
Gỗ sơn màu vàng nhạt
Tre nhẵn bóng
0,43
31
Tre thông thường
3. Mặt mái
Tấm fibrô ximăng mới, màu trắng
33
Như trên, sau 6 tháng sử dụng
0,61
34
Như trên, sau 12 tháng sử dụng
0,71
35
Như trên sau quét lại bằng nước ximăng
Như trên, sau 6 năm sử dụng
0,83
37
Tấm bông khoáng gợn sóng
Tấm bông khoáng màu nâu sáng nhạt
0,53
39
Giấy dầu lợp nhà, để thô
0,91
Như trên, rắc hạt khoáng phủ mặt
41
Như trên, rắc hạt cát màu xám
42
Như trên, rắc hạt cát màu sẫm
43
Tôn màu sáng
44
Tôn màu đen
45
Ngói màu đỏ hay màu nâu
0,65 - 0,72
46
Ngói ximăng màu xám
47
Thép đánh bóng hay mạ màu trắng
48
Như trên, màu xanh
49
Thép tráng kẽm, mới
Như trên, bị bẩn bụi
51
Nhôm không làm bóng
52
Nhôm đánh bóng
4. Mặt quét sơn
53
Sơn màu đỏ sáng (màu hồng)
54
Sơn màu xanh da trời
Sơn bằng chất côban, màu xanh sáng
56
Như trên, màu tím
Sơn màu vàng
0,44
Sơn màu đỏ
5. Mặt vỉa hè và
mặt đường
59
Atphan mới
0,89
Atphan cũ
0,67
61
Bê tông xỉ
62
Đá dăm granit
Cát lẫn sỏi
0,66
Cát ẩm ướt
Đá sỏi granit
6. Vật liệu xuyên
sáng
66
Màng polyclovinin dày 0,1 mm
0,096
67
Màng polyamit AFF dày 0,08 mm
0,164
68
Màng pôlyêtylen dày 0,085 mm
0,109
69
Kính dày 7 mm
0,076
Kính cửa dày 4,5 mm
71
Kính có bề mặt hấp thụ nhiệt dày 6 mm
0,306
Kính ảnh dày 17 mm
73
Kính hữu cơ không màu sắc dày 1,2 mm
0,123
74
Như trên, màu vàng, dày 2,7 mm
Như trên, màu xanh, dày 1,4 mm
Bảng 3. Hệ số trao
đổi nhiệt bề mặt của kết cấu bao che h, W/m2.K
(theo TCVN 298:2003 và ISO 6946:1996)
Tên hệ số
Hướng dòng nhiệt
Nằm ngang
(đối với tường)
Đi lên
(đối với mái)
Đi xuống
(đối với mái)
Hệ số trao đổi
nhiệt bề mặt ngoài hN, W/m2.K
Hệ số trao đổi
nhiệt bề mặt trong hT, W/m2.K
7,692
5,882
Bảng 4. Nhiệt trở lớp
không khí không được thông gió Ra , m2.K/W
(theo TCVN 298:2003 và ISO 6946:1996)
Chiều dày lớp không
khí, mm
Nằm ngang
(đối với lớp không khí thẳng đứng)
Đi lên
(đối với lớp không khí nằm ngang)
Đi xuống
(đối với lớp không khí nằm ngang)
Chú thích: Các giá trị trung
gian có thể tính toán theo nội suy tuyến tính
3. Một số cấu tạo
tường ngoài và mái thông dụng và tổng nhiệt trở Ro được tính toán theo
công thức (1)
3.1. TƯỜNG
T1. Tường đơn (bề dày quy ước: 110 mm) gạch
đặc đất sét nung
Các lớp vật liệu từ
ngoài vào trong
Chiều dày, m
Hệ số dẫn nhiệt, l, W/(m.K)
Tổng nhiệt trở Ro,
m2.K/W
Đạt hay không đạt
yêu cầu so với quy chuẩn
Lớp vữa trát ngoài
0,015
0,332
Ro<0,56
m2.K/W Không đạt yêu cầu!
Gạch đặc đất sét nung xây với vữa nặng (vữa
ximăng)
0,105
Lớp vữa trát trong
T2. Tường đôi (bề dày quy ước: 220 mm) gạch
đặc đất sét nung
Hệ số dẫn nhiệt, l W/(m.K)
0,474
Ro<0,56 m2.K/W
Không đạt yêu cầu!
0,220
T3. Tường đơn (bề dày quy ước:110 mm) gạch
rỗng đất sét nung
0,383
T4. Tính toán nhiệt trở tường đôi (bề dày quy
ước: 220 mm) gạch rỗng đất sét nung
0,584
0,625
Ro>0,56
m2.K/W
Đạt yêu cầu
Đạt và vượt
yêu cầu
Gạch nhiều lỗ xây với vữa nặng (vữa ximăng)
T5. Tường gạch, blốc bê tông bọt, tường đơn
(bề dày quy ước: 110 mm)
0,486
Blốc bê tông bọt
T6. Tường gạch, blốc bê tông bọt, tường đôi
(bề dày quy ước: 220 mm)
0,797
Đạt và vượt yêu
cầu.
T7. Panel 3D dày 180 mm
0,81 ÷ 1,56
Ro>0,56
m2.K/W Đạt và vượt hoặc vượt xa yêu cầu
Tấm 3D bằng ximăng cát lưới thép
Lớp cách nhiệt bằng xốp polystyrol
0,02 ÷ 0,05
Ghi chú: Tổng nhiệt trở của
tường ngoài được tính với hệ số trao đổi nhiệt bề mặt ngoài là hN =
25 W/m2.K và hệ số trao đổi nhiệt bề mặt trong là hT = 7,692 W/m2.K
– xem bảng 3, Phụ lục.
3.2. MÁI
M1. Cấu tạo mái với lớp cách nhiệt bằng gạch
rỗng dày 105 mm
Các lớp vật liệu từ
trên xuống
Gạch lá nem
0,640
Ro<1,0
m2.K/W
Không đạt yêu cầu
Vữa lát
0,01
Gạch đất sét nung (phần liên tục)
Gạch đất sét nung (phần vách)
0,053
Không khí lỗ rỗng Ra = 0,22 m2.
K/W
Vữa xây mạch dọc
Vữa xi măng lưới thép
M2. Cấu tạo mái với lớp cách nhiệt bằng gạch rỗng
dày 105 mm và bê tông xỉ g = 1000 kg/m3 dày 150 mm
Cấu tạo như mái M1, nhưng bên trên lớp gạch
chống nóng có thêm lớp bê tông nhẹ - bê tông xỉ g=1000 kg/m3 - l=0,41 W/(m.K) dày 150 mm, lúc đó tổng nhiệt trở của mái
M2 sẽ là Ro=1,006 m2.K/W – đạt yêu cầu.
1,006
Ro >
1,0 m2.K / W
Đạt yêu cầu
Lớp bê tông nhẹ-bê tông xỉ (g=1000 kg/m3)
0,150
M3. Mái với tấm xốp polystyrol dày 30 mm
1,140
Tấm polystyol
Vữa xi măng
Vữa xi măng polymer chống thấm
0,002
Ghi chú: Tổng nhiệt trở của
mái được tính với hệ số trao đổi nhiệt bề mặt ngoài là hN= 25 W/m2.K
và hệ số trao đổi nhiệt bề mặt trong là hT= 5,882 W/m2.K
– xem bảng 3, Phụ lục.
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
...................................................................................................................
I. QUY ĐỊNH CHUNG
....................................................................................................
1.1. Phạm vi điều
chỉnh..................................................................................................
1.2. Đối tượng áp
dụng..................................................................................................
1.3. Tài liệu viện
dẫn.....................................................................................................
1.4. Giải thích từ ngữ
..................................................................................................
II. QUY ĐỊNH KỸ
THUẬT..............................................................................................
2.1. Lớp vỏ công trình
..................................................................................................
2.2. Thông gió và điều hòa không
khí...........................................................................
2.3. Chiếu sáng
............................................................................................................
2.4. Thang cuốn và thang máy ....................................................................................
2.5. Sử dụng điện
năng................................................................................................
2.6. Hệ thống đun nước nóng
......................................................................................
III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
..........................................................................................
IV. TỔ CHỨC THỰC
HIỆN.............................................................................................
PHỤ LỤC (Tham khảo) Thông số vật lý của vật
liệu, cấu tạo và tính toán nhiệt trở của kết cấu bao che (KCBC) ....................................................
1. Công thức xác định nhiệt trở và hệ số tổng
truyền nhiệt (U-value) của KCBC.
2. Các thông số cơ bản cần dùng để tính toán
kết cấu bao che.....................................
3. Một số cấu tạo tường ngoài và mái thông
dụng và tổng nhiệt trở Ro được
tính toán theo công thức (1)
.........................................................................................
3.1. Tường......................................................................................................................
3.2. Mái
.........................................................................................................................
Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!
Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản,
Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn
bản tiếng Anh,...
Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên
tại đây
Tải Văn bản tiếng Việt
Tải Văn bản gốc
Bạn Đang Đăng Nhập Thành Viên Free!
Vì Đăng Nhập Thành Viên Free nên Bạn chỉ xem được
Thuộc tính và Nội dung của văn bản.
Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế,
Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...
Nếu muốn làm Thành Viên Basic / Pro, mời Bạn Chuyển
Đổi loại Thành Viên
tại đây.
Bạn Đang Đăng Nhập Thành Viên Basic!
Vì Đăng Nhập Thành Viên Basic nên Bạn chỉ xem
được Thuộc tính, Nội dung của văn bản, Nội dung toàn
văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản
liên quan, Văn bản thay thế,
Văn bản gốc.
Bạn chưa xem được Văn bản tiếng Anh, ...
Nếu muốn làm Thành Viên Pro, mời Bạn Chuyển Đổi
loại Thành Viên
tại đây.
Chú thích:
Rà chuột vào nội dụng văn bản để sử dụng.
<Nội dung> = Nội dung thay
thế tương ứng;
<Nội dung> =
Không có nội dung thay thế tương ứng;
<Nội dung> = Không có
nội dung bị thay thế tương ứng;
<Nội dung> = Nội dung được sửa đổi, bổ
sung.
Click trái để xem cụ thể từng nội dung cần so sánh
và cố định bảng so sánh.
Click phải để xem những nội dung sửa đổi, bổ sung.
Double click để xem tất cả nội dung không có thay
thế tương ứng.
Tắt so sánh [X] để
trở về trạng thái rà chuột ban đầu.
Họ & Tên:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:
Tên truy cập hoặc Email:
Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
E-mail:
Email người nhận:
Tiêu đề Email:
Nội dung:
Email nhận thông báo:

Set-Cookie: Culture=vi; domain=thuvienphapluat.vn; expires=Tue, 21-May-2019 05:03:18 GMT; path=/

X-Frame-Options: SAMEORIGIN