- 6 - 13040.22 Anmerkung: Die Anhaltswerte der DIN 4150, Tabelle 2, wurden bei Sprengungen im Nahbereich ermittelt und gel- ten für die Auskleidung unterirdischer Bauwerke, sie gelten jedoch nicht für deren Einbauten. Tabelle 2 Erschütterungen an Auskleidungen von unterirdischen Hohlräumen (gegebenenfalls unterirdische Lüftungskanäle etc.): Tabelle 3 Erschütterungen an erdverlegten Rohrleitungen (gegebenenfalls Fern- wärmeleitungen etc.): Anmerkung: Drainagerohre sind nach der Tabelle 3, Zeile 3, zu beurteilen. Erschütterungen an medizinischen Geräten Um unzulässige Erschütterungen an den medizinischen Geräten vermeiden zu können, werden Anforderungen an die Erschütterungen bzw. Schwingungen durch Bauarbeiten definiert. Mittels einer unabhängigen Dauerüberwachung der Erschütterungseinwirkungen auf den nahegelegenen erschütterungssensitiven Kernspintomographen bzw. an- dere erschütterungsempfindliche Geräte und Gebäude wird geprüft, ob die defi- nierten Anforderungen im Baubetrieb eingehalten werden. Zeile Gebäudeart 1 Stahl- und Spritzbeton, Tübbinge 2 Beton, Naturstein 3 Mauerwerk Zeile Gebäudeart 1 Stahl, geschweißt 2 Steinzeug, Beton, Stahlbeton, Spannbeton, Metall mit oder ohne Flanschen 3 Mauerwerk, Kunststoff