Appendice 1 Programme minimum entretien préventif vo2.xlsx 16/29 Contrôle Vérification des connexions 0 Vérification de la fixation des carta de protection 0 Mesure prise de terre et isolement 0 Contrôle échauffement X Thermographie (Selon nécessité) SN Mise à jour schémas, plans SN Entretien Test Lampes et Remplacement X Vérification, nettoyage, réglage des sectionneurs, interrupteurs et contacteurs X Vérification, nettoyage et resserrage de la connectique porte fusibles et leurs accessoires X Mise en conformité des installations à la suite d'un rapport d'organisme agréé SN Contrôles Températures entrée sortie eau glacée 0 Températures entrée sortie condenseur 0 Température extérieure 0 Pression fluide frigorigène HP BP 0 Température, pression, niveau d'huile 0 Contrôle visuel fonctionnement général (PEB CLIM) X Entretiens Dépoussiérage, resserrage des bornes etc armoire électrique X Remplacement des paliers ou roulement des moteurs SN Nettoyage des filtres X Remplacement des filtres (selon besoin) SN Révision générale suivant les notices du constructeur avant mise en service X Nettoyage condenseur batteries d'air X Permutation des cascades / égalisation SN Nettoyage condenseur SN Calcul du coefficient de performance X Sécurités: pressostats HP, BP X thermostat antigel X pressostat d'huile X Vérifications périphériques et fuites X Vérification fonctionnement résistance antigel (en hiver) X Vérification débit d'eau (flow switch) X 2 1 GROUPE FRIGORIFIQUE 2 PRODUCTION DE FROID TABLEAUX DE REGULATION 1 11 GTC Est exclu du marché l'entretien du serveur, des sondes et des régulateurs Honeywell (il existe un contrat entre Honeywell et le Secrétariat). Néanmoins, le contractant est responsable de la gestion et de la conduite des installations techniques via la GTC Honeywell .