Organisation  3  Resserrage RF  3  Date  20/03/2013  Type  Document n°  Version  Procédures et  instructions  GTA  Il en va de même pour les ouvertures préexistantes constatées par l'entreprise en charge des  travaux. Pour celles-ci, le responsable des travaux du SGC doit prendre les dispositions  nécessaires pour préparer et planifier leur resserrage ou fermeture par l'entreprise générale.  Avant chaque nouvelle ouverture dans un compartimentage coupe-feu, il faut demander une  autorisation de travail au SPSS (selon les procédures existantes), en documentant toutes les  ouvertures dans des parois coupe-feu (plan ou schéma + photos).  Dans le cas d’un resserrage temporaire, il est nécessaire de mentionner le délai prévu avant la  réalisation du resserrage définitif.  Chaque ouverture dans le compartimentage qui n'a pas été signalée au responsable des  travaux du SGC avant les travaux sera considérée comme ayant été créée par l'entreprise dans  le cadre de ses travaux et sera refermée par l'entreprise générale, aux frais de l'entreprise.  3.  Si le responsable des travaux du SGC a décidé de faire exécuter en dehors du cadre des  travaux la fermeture de certaines ouvertures déjà présentes avant ceux-ci, il s'assure que cette  fermeture soit réalisée au plus vite (au plus tard un mois après la fin des travaux). Il tient  informé le SPSS de l'état de la situation (fermetures provisoires ou définitives effectuées,  délais avant les fermetures définitives, etc).  2.  Lors de la réception provisoire des travaux, le responsable des travaux du SGC contrôle la  fermeture et/ou le resserrage correct de toutes les ouvertures.  1.  Après avoir effectué les fermetures et resserrages nécessaires, l'entreprise générale remet à  l'entreprise et au responsable des travaux du SGC un rapport, avec photos prouvant que le  compartimentage affecté a été restauré tel que demandé et une description des matériaux et  technologie utilisés. Ce rapport indique quelles personnes ont effectué les resserrages et  fermetures définitifs. Après les travaux :  Rappel - demande d'autorisation de travail  :  4/5 