4.  Frage:  Gibt es JRC Karlsruhe interne spez i- fische Normen hinsichtlich Materi a- len, Anfertigungen, usw.?  Antwort:  Nein. Die geltenden Normen sind im Liefer- vertrag angegeben.  5.  Frage:  Ist das Reinigungssystem der Behä l- ter neu zu entwerfen? Antwort:  Das  Reinigungssystem  der  Behälter  is t schon im LV beschrieben.  6.  Frage:  Wer wird die Überdosis an den B e- hältern B03 und B12 feststellen? Antwort:  Diese Aufgabe wird von derAbteilung für  Gesundheits- und Strahlungsschutz (AGS)  durgeführt.  7.  Frage:  Zur Verbindung an das bestehende PCS7-System,  welche  Software - Bibliothek bzw. Bausteine werden  benutzt?  Antwort:  Sowohl Softwarebibliothek als auch PCS7 Bausteine sind Standard.  8.  Frage:  Wer übernimmt die Verantwortung für die Vollständigkeit bzw. Richti g- keit des Entwurfs der Anlage? Antwort:  Wie im Leistungsverzeichnis des LVs darg e- legt obliegen diese dem Auftragnehmer. 9.  Frage:  Im LV werden Teile der Abgabest a- tion beschrieben. Ist diese Abgab e- station auch Bestandteil dieser Au s- schreibung?  Antwort:  Nein. Die Abgabestation ist nicht Bestandteil  dieser Ausschreibung. Die Beschreibung dient dazu, einen besseren Überblick der A n- lage zu verschaffen. 10.  Frage:  Sollen WKP der Anlage durchge- führt werden?  Antwort:  Ja. Die wiederkehrenden Prüfungen werden intern entworfen und durchgeführt. Sie sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. 11.  Frage:  Muss die Anlage mit Notstrom ve r- sorgt werden?  Antwort:  Nein  12.  Frage:  Verfügt das JRC Karlsruhe über e i- ne interne 24V Stromversorgung? Antwort:  Nein. Das ist beim Entwurf des Schal t- schranks zu beachten.  2 