六 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。 (vi) at the boundary of the controlled zone, fences or the like and a sign  showing that it is the controlled zone shall be put; and  七 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨 の標識を付すること。 (vii) a sign showing that eating, drinking, or smoking is prohibited in a place in  which persons are liable to ingest radioisotopes orally shall be put.  ３ 前条第一項に掲げる廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のと おりとする。 (3) Technical standards for the positions, structure and equipment of the disposal  facilities set forth in paragraph (1) of the preceding Article shall be as follows:  一 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 (i) the facility shall be established at a place where a landslide and being  flooded are liable to occur rarely;  二 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 (ii) the main structural part and the like shall have fireproof structure or  structure using non-inflammable materials;  三 第一項第三号に掲げる要件を満たすしやへい壁その他のしやへい物を設けること。 (iii) the facility shall be equipped with shields, such as shielding walls, which  meet the necessary conditions set forth in item (iii) of paragraph (1);  四 液体状又は気体状の医療用放射性汚染物を廃棄する場合には、第三十条の十一第 一項第二号に掲げる要件を満たす排水設備又は同項第三号に掲げる要件を満たす排 気設備を設けること。 (iv) when liquid or gaseous radioactive contaminants for medical care are  disposed of, the facility shall be equipped with drainage which meets the  necessary conditions set forth in Article 30-11, paragraph (1), item (ii) or  exhaust equipment which meets the necessary conditions set forth in item  (iii) of the said paragraph;  五 医療用放射性汚染物を焼却する場合には、第三十条の十一第一項第三号に掲げる 要件を満たす排気設備、同項第四号イに掲げる要件を満たす焼却炉、同号ロに掲げ る要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けるこ と。 (v) when radioactive contaminants for medical care are incinerated, the facility  shall be equipped with exhaust equipment which meets the necessary  conditions set forth in Article 30-11, paragraph (1), item (iii), an incinerator  which meets the necessary conditions set forth in item (iv), (a) of the said  paragraph, a disposal work room which meets the necessary conditions set  forth in (b) of the said item, and a contamination test room which meets the  necessary conditions set forth in (c) of the said item;  六 医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合に は、次に掲げる要件を満たす固型化処理設備（粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰 182 