equipment (hereinafter referred to as "fences, etc. ") are installed around  the tank to prevent persons from entering without good reason; and  ホ 排水管及び排液処理槽には、排水設備である旨を示す標識を付すること。 (e) a sign is attached to each drain pipe and waste liquid treatment tank in  order to indicate that it is drainage equipment;  三 気体状の医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する場合には、次に定めるとこ ろにより、排気設備（排風機、排気浄化装置、排気管、排気口等気体状の医療用放 射性汚染物を排気し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。）を設けること。 ただし、作業の性質上排気設備を設けることが著しく困難である場合であつて、気 体状の放射性同位元素を発生し、又は放射性同位元素によつて空気を汚染するおそ れのないときは、この限りでない。 (iii) when gaseous medical radioactive contaminants are exhausted or purified,  exhaust equipment (meaning a series of equipment for exhausting or  purifying gaseous medical radioactive contaminants, such as exhausters,  exhaust gas purifiers, exhaust pipes, and exhaust ports; the same applies  hereinafter) is installed pursuant to the following provisions; provided,  however, that this does not apply when it is extremely difficult to install  exhaust equipment due to the nature of the work and there is no risk of  generating gaseous radioisotopes or contaminating the air with  radioisotopes:  イ 排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定 める濃度限度以下とする能力又は排気監視設備を設けて排気中の放射性同位元素 の濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界の外の空気中の放射性同位 元素の濃度を第三十条の二十六第一項に定める濃度限度以下とする能力を有する ものであること。 (a) the equipment has the ability to keep the concentration of radioisotopes  in exhaust gas at its exhaust ports at or below the concentration limit  prescribed in Article 30-26, paragraph (1), or to keep the concentration of  radioisotopes in air outside the boundary of the hospitals or clinic at or  below the concentration limit prescribed in Article 30-26, paragraph (1) by  installing exhaust gas monitoring equipment and monitoring the  concentration of radioisotopes in exhaust gas;  ロ 人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度を第三十条の二 十六第二項に定める濃度限度以下とする能力を有するものとすること。 (b) the equipment has the ability to keep the concentration of radioisotopes  in the air at places where persons regularly enter at or below the  concentration limit prescribed in Article 30-26, paragraph (2);  ハ 気体の漏れにくい構造とし、腐食しにくい材料を用いること。 (c) the equipment is structurally unlikely to cause the leakage of gas and is  made of corrosion-inhibiting materials;  ニ 故障が生じた場合において放射性同位元素によつて汚染された物の広がりを急 172 