Aderfarben in Schaltschränken und Verteilern:  Feindrähtige Leitungen dürfen nur mit Aderendhülsen mit Kragen oder Stiftkabelschuhen  an Schraubanschlüsse geklemmt werden. Für jedes Adernende ist eine separate  Aderendhülse zu verwenden. Mehrere Adernenden in einer Aderendhülse werden als  Mangel bewertet und sind vom Auftragnehmer zu beheben. Bei direktem Anschluss der  Leiter  an  Sammelschienen  sind  diese  bis  zum  Schutzorgan  kurzschluss-  und  erdschlusssicher zu verlegen.  Für  allgemeine  Verdrahtungen  sind  PVC-Leitungen  zu  verwenden,  soweit  die  Anforderungen der Grenztemperatur (für Anschlüsse von PVC-Kabeln und Leitungen   60°C) für den Einsatz von PVC-Leitungen erfüllt sind.  Es bestehen im JRC Karlsruhe zwei Stickstoffanlagen, in den Flügeln B und D. Diese  Anlagen sind mit zwei S7-400 SPS gesteuert. Die SPS sind in eine PCS7 Multiprojekt  integriert:  OS//AS Konfiguration der bestehenden Anlagen:   Einen redundanten Server (Ein Server in FL. E / ein Server in der ÜWZ).   Eine ES- Bedienstation FL.E   Eine OS-Bedienstation im Keller Fl. A (Klimaanlage)   Drei S7-400.   Eine OS-Bedienstation in der Stickstoffanlage Fl. D  Eine OS-Bedienstation in der Stickstoffanlage Fl. B Automatisierung. Steuerungsprogramms:  Hauptstromkreise  Phase  schwarz  Phase schwarz  Phase  schwarz  Nullleiter  hellblau  Schutzleiter  grün-gelb  Steuerstromkreise  < 60 V/AC  Phase  rot  Trafo „N“  rot  Gleichstrom  dunkelblau  Messleitungen  weiß  Fremdspannungen  orange 