Appendice 1 Programme minimum entretien préventif vo2.xlsx 18/29 Contrôles Paliers, roulements, courroies, équilibrage, accouplement 0 Vérification des poulies à gorge fixe et mobile 0 Fonctionnement 0 Entretiens Tension des courroies X Graissage des paliers SN Révision complète X Nettoyage grilles d'aspiration directe / transfert X Révision complète X Serrage des bornes X Graissage roulements SN Mesure de l'intensité absorbée / phase X Contrôles Relevé différence de pressions (ev correction avec GTC) 0 Déprimomètres, état du niveau de liquide 0 Encrassement 0 Entretiens Remplacement filtres à poche suivant pertes de charge (selon besoin) X Remplacement joints et Fixations (selon besoin) SN Contrôles Essais hygrostats 0 Hygrométrie 0 Décharge et évacuation des condensats 0 Mesure de déconcentration 0 Essais des pompes 0 Vérification des robinets à flotteur 0 Entretiens Vidange et nettoyage des caissons , désinfection avec produit approprié X Révision complète X Analyse de la qualité physique et bactériologique de l'eau X Réglage de la purge X Remplacement lampe UV SN Nettoyage X Peignage des batteries SN Nettoyage extérieur et intérieur X Dépoussiérage intérieur X Traitement des parties corrodées X 3 5 BATTERIES CHAUD FROID 3 6 HABILLAGE ET CAISSON 3 2 MOTEURS 3 3 FILTRES 3 4 HUMIDIFICATEURS 3 1 VENTILATEURS 3. VENTILATION (GROUPES DE PULSION, GROUPES D'EXTRACTION, GROUPES DE CLIMATISATION, CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR)