6.8  Automatisierung  Pos.  Leistung  Anzahl  EP  EUR  GP  EUR  6.8.1  Automatisierungssystem (AS -400)  Mit Zentralbaugruppe  SIMATIC S7-400 CPU 416,  Kommunikationsprozessor für TCP/IP  – Ethernet Protokoll  (Kommunikation zum PCS7 Server),  SIMATIC S7-400 CP  443-1 , Stromversorgung  SIEMENS/PS405 10A,   und  Baugruppenträger.  Einschließlich Memory-Card, Montage- Anschluss- und  Befestigungsteile .  Mit Zubehör, komplett montiert und funktionsgeprüft. Fabrikat: SIEMENS, oder gleichwertig. Fabrikat: ______________________ Typ: __________________________ Summe Pos. 6.8.1 (Liefern + Montieren + Anschließen) Pauschal  ………………  ………………  6.8.2  Anwendersoftware für die komplette speicherprogrammierbare Steuerung  und Bedienbilder inkl. aller Regelungs-, Steuer- und  Analoggruppen für den Betrieb der  Abwassersammelstation. Anwendersoftware gemäß der Funktions - beschreibung  Die Anwendersoftware umfasst die Erstellung eines  Ablaufplanes auf Grund der Funktionsbeschreibung,  der dem AG vorgelegt werden muss sowie die  Umsetzung des Funktionsablaufplanes in einen  systemspezifischenAdressenkatalog.  Eingabe des Adressenkataloges in das  Automatisierungsgerät, Inbetriebsetzung und Prüfung  mit ggf. Änderungen/Ergänzungen des Programmes  in Verbindung mit der angeschlossenen Anlage.  Dokumentation des vom AG abgenommenen  Funktionspaketes.Das Standardprogramm  Grundsoftware gem. Systembeschreibung ist  Pauschal 