Hersteller:  Crane, Alpha-Laval, oder gleichwertig.  Typ:  IP 600  Werkstoff:  Stahl lackiert  Werkstoffbelegung:  DIN EN 10204/3.1  Gewicht:  ca. 160 kg  Die Position ist optional anzubieten.  Funktion:  7.2  Behälterabluft  7.2.1.  Behälterabluftfilter  Ausführung:  7.3. Abwasser-Probenahme  Funktion:  Mittels des Abwasser-Probenahmesystems ist die in dem Abwasserbehälter eingelagerte  bzw. aus diesem abzugebende Abwasserzusammensetzung vor dem Abgeben repräsentativ  zu ermitteln.  Die Filterbeladung wird über Druckmessstellen am Eingang und am Ausgang der  Filterstrecke erfasst und bei zu hohem Filterwiderstand als Alarmmeldung dem  Überwachungsbetriebspersonal  erkennbar  angezeigt.  Ist  ein  Filterstrang  an  der  Beladegrenze angelangt, wird von Hand vor Ort auf den zweiten Strang umgeschaltet und  die Filtereinheiten im Strang 1 werden, ohne Betriebsunterbrechung der Abwasseranlage,  gewechselt.  Es ist vom Behälteranschluss ausgehend, jeweils pro Strang eine Kombinationsfilterpatrone  (Aktivkohle- und Absolutfilter H13) vorzusehen.  Zum Zurückhalten der abluftgetragenen Kontamination und der freigesetzten Gerüche sind  kurz hinter den Behälterabluftanschlüssen Filtereinheiten in den Abluftstrang in einer  zweisträngigen Anordnung eingesetzt.  Das Behälterabluftsystem besteht aus den nachfolgend aufgeführten Teilkomponenten, die  mittels Rohrleitungen untereinander verbunden sind. Diese haben einen Anschluss zur  Kontrollbereichsabluft im Raum 002.  Es wird über dieses System auch die erforderliche Schiebeluft zum Behälter und  Probenahmestation beim Befüllen und Entleeren ohne Umgebungsverschmutzung durch  luftgetragene Kontamination gesichert.  Durch die Behälterabluft wird in den Behältern ein vorgegebener Unterdruck gegenüber der  Umgebungsatmosphäre aufrecht erhalten, die ein Austreten von Aerosolen, Geruchsstoffen  oder auch luftgetragene Kontamination in den Aufstellungsraum bzw. in angrenzende  Räume verhindert. 