Vor der Probenahme ist das im Behälter eingelagerte Abwasser durch das Umwälzsystem  so zu homogenisieren, dass geringste, im günstigsten Fall keine Sedimente oder sonstige  feste oder flüssige Reststoffe im Behälterinnenraum verbleiben. Das Abwasser- Probenahmesystem ist im Kellergeschoß (-3,00 m), Raum 034 angeordnet.  Die Abwasserproben werden von der Schlauchpume über PP-Rohrleitungen und in  wenigen Bereichen durch Edelstahlrohrstrecken durch die Komponenten der Probenahme  in die Probenahmeflasche geleitet.  Mit dem 3-Wegekugelhahn wird der zur Probenahme geförderte Abwasserstrom  ferngesteuert  Das im Messbehälter gespeicherte Abwasservolumen ist geringfügig kleiner als das  Probenahmeflaschenvolumen.  Durch  diese  Auslegung  ist  das  Überfüllen  der  Probenahmeflasche ausgeschlossen.  Die Probenahmebox wird als Handschuhbox im Raum 034 ausgeführt.  -  im Umwälzbetrieb mit automatischer Füllung des Messbehälters  -  Probeabfüllung nach Unterbrechung des Umwälzbetriebes durch Entleeren des  Messbehälters in den Probenahmebehälter  7.3.1.  Probenahmeleitungen  Funktion:  Ausführung:  7.3.2  3-Wegekugelhahn  Ausführung:  7.3.3  Messbehälter B06, B07  7.3.4  Probenahmebox B08  Ausführung:  Hersteller:  Whitey, oder gleichwertig.  Typ:  SS-45x s 10 mm + Stellantrieb  Nennweite:  DN 25  Werkstoff:  PP-H  Werkstoffbelegung:  DIN EN 10204/3.1  Werkstoff:  PP  Werkstoffbelegung:  DIN EN 10204/3.1  Abmessungen:  DN 25  DN 50 