Appendice 1 Programme minimum entretien préventif vo2.xlsx 27/29 Assistance organisme de Contrôle selon disposition légale Vérification des pressions d'eau et débits au RIA le plus défavorisé de chaque colonne 0 Contrôle par organisme agréé ( selon réglementation) SN Contrôle visuel des vannes tuyauteries et tête 0 Signalisation fin de course (vannes électriques et pneumatiques) 0 Essais efficacité et manipulation 0 Asservissement à la commande 0 Clapets anti retour 0 Contrôle par organisme agréé (suivant réglementation) 0 Entretien Remplacement des têtes (suivant réglementation) SN Graissage des tiges des vannes X Rodage des sièges et soupapes (selon besoin) SN Resserrage des presses étoupes X Vérification de l'étanchéité X Remplacement des joints et bourrages SN Vérification des débits X Manoeuvre des vannes principales et Graissage X Manoeuvre de tous les robinets et Graissage X Contrôles Relevé des pressions et températures, ampérage 0 Etanchéité joints et bourrages 0 Essais équipements électriques (isolement, intensité) 0 Fuite des presses étoupes 0 Accouplement 0 Entretien Nettoyage X Révision complète X Permutation (selon temps de fonctionnement) des pompes jumelées SN Nettoyage, resserrage bornes X Réfection des presses étoupes SN Remplacement joints, bourrages et garnitures mécaniques SN Contrôle Vérification de l'étanchéité 0 Entretien Remplacement des clapets SN Contrôles Contrôle et réglage des températures, pressions, points de consignes 0 Entretien Nettoyage, détartrage, désinfection X Purge (selon besoin) SN Nettoyage externe X Entretien Prestation d'entretien selon le 11.4 de la NBN S21 ‐ 100/1 Voir annexe ci ‐ joint au programme d'entretien. X Contrôles Prestation des contrôles selon le 9.2.5 de la NBN S21 ‐ 100/1 Voir annexe ci ‐ joint au programme d'entretien. SN 5.4.2 SPRINKLER Contrôles 5.4.3. POMPES ET CIRCULATEURS 5.4.4.CLAPETS ANTI RETOUR 5.4.5. STOCKAGE EAU 5.4.6. INSTALLATION DETECTION INCENDIE