7.1.7.  Behälterreinigungskopf X03, X04  7.1.8.  Schlauchpumpen P01, P02  Funktion:  Zu  Wartungs-  oder  Reparaturarbeiten  ist  die  jeweilige  Pumpe  durch  Service  Handabsperrarmaturen freizuschalten. Der Anlagenbetrieb wird in dieser Zeit durch die  zweite Pumpe voll weitergeführt. Zur Glättung des pulsierenden Pumpenförderstroms ist  druckseitig ein passiver Pulsationsdämpfer eingesetzt.  Die Pumpenförderung ist mittels folgender Messstellen zu überwachen:  Die Schlauchpumpe mit der anschließenden Rohrleitung und den Armaturen ist gegen  unzulässig hohe Druckspitzen durch ein Druckbegrenzungsventil geschützt.  Die Pumpen druckseitigen Rohrleitungen werden durch Rückschlagventile vor Medium  Rückströmung abgesichert.  Ausführung: Die einzusetzende Pumpe ist über Rohrleitungen, die mit E-motorbetriebenen Armaturen  saug- als auch druckseitig ausgestattet sind, ferngesteuert anzufahren.  Die  Schlauchpumpeneinbindung  in  die  Rohrleitungen  erfolgt  beidseitig  schwingungsentkoppelt über Kompensatoren.  Durch  die  Schlauchpumpe  erfolgt  die  Speisung  der  Flüssigstrahlmischer  im  Behälterinnenraum zur Vermeidung der Abwasserentmischung, Sedimentierung und zum  Betreiben der Behälter. Sie sind in redundanter Ausführung eingesetzt.  Funktion:  -  Schlauchdichtheit-/Verschleiß  -  Temperaturmessung  -  Druck-,  -  Durchfluss-,  Ausführung:  Hersteller: Lechler, oder gleichwertig.  Typ: 569  Werkstoff: 1.4404  Werkstoffbelegung: DIN EN 10204/2.2  Anschluss: G 3/4“  Zur  Behälterinnenraumreinigung  vor  Inspektions-  oder  Reparaturarbeiten  mit  Betriebswasser.  Es  kommt  ein  mit  dem  Reinigungsmedium  angetriebener  Düsenrotationskopf zum Einsatz.  Anschlussgewinde:  G 1“ 