10  Feldgeräte  Pos.  Leistung  Anzahl  EP  EUR  GP  EUR  10.1  Multifunktionseinheit  Automatisierungseinheit  zum  Einsatz  für  Druckregelkreise Mindestausbau:  1x  Analogeingang,  2x  Analogausgang  für den Fronttafeleinbau, inklusive Engineering Tool  für PC Programmierung, einschl. Adapter. Fabrikat/Typ: PMA / KS94  oder ähnlich,  Konfiguration nach Regelungsart Fabrikat:/Typ: ...................................  Summe Pos. 10.1 (Liefern)  2 Stück  ………………  ………………  10.2  Differenzdruckmessgerät Aufstellunsort: Räume B001; B002 Mit Membranmesswerk.  Messbereich: 0-500 Pa  2 Analog Ausgänge 4-20 mA  Digitalanzeige 3 ½-stellig, Ziffernhöhe 13mm Versorgungsspannung 230Vac Wandaufbaugehäuse IP65  Zubehör:   Druckentnahmestutzen  ca.150 m Kupferrohr Ø8mm   Prüfzertifikat Fabrikat/Typ: Artur -Grillo GmbH / Peritact 2000 Oder gleichwertig  Fabrikat/Typ: ..................................  Summe Pos. 10.2. (Liefern + Montieren + Anschließen) 2 Stück  ………………  ……………… 