Fabrikat OBO oder gleichwertig Fabrikat/Typ: __________________________ Summe Pos. 6.9.1 (Liefern + Montieren) ………………  ………………  6.9.2  MKS-Kabelbahn  200 mm breit, 60 mm hoch, FS,mit Deckel  Stahl feuerverzinkt nach DIN EN 1047 Mit sämtlichen systembedingten Zubehör wie  Wandausleger, Hängestiele und Montage- und  Installationsmaterial und Trennsteg Fabrikat OBO oder gleichwertig Fabrikat/Typ: __________________________ Summe Pos. 6.9.2 (Liefern + Montieren) 32 m  ………………  ………………  6.9.3  Aluminium-Steckrohr Außendurchmesser 20mm, für schwere Druckbe -  anspruchung, (1250 N/5 cm) Temperaturbereich -45°C bis +250 °C, Klassifizierung 4456, nach VDE  0605, DIN EN 61386-1/61386-21  Mit allen systembedingtem Zubehör wie Muffen,  Endtüllen und Schellen  Summe Pos. 6.9.3 (Liefern +Montieren)  60 m  ………………  ………………  6.9.4  Aluminium-Steckrohr Außendurchmesser 25 mm, für schwere Druckbe -  anspruchung, (1250 N/5 cm) Temperaturbereich -45°C bis +250 °C, Klassifizierung 4456, nach VDE  0605, DIN EN 61386-1/61386-21  Mit allen systembedingtem Zubehör wie Muffen,  Endtüllen und Schellen  Summe Pos. 6.9.4 (Liefern + Montieren) 40 m  ………………  ……………… 