auf DN250.  Kanalstück, geschweißt, mit angeformten Flanschen.  Anschluss am Kanal eingeschlossen. Fabrikat :  AerSystems  Lufttechnik  GmbH  oder  gleichwertig  Fabrikat : ...................................  Typ  : ...................................  Summe Pos. 8.15 (Liefern + Montieren) ………………  ………………  8.16  Zuluftauslasseinheit  Aufstellungsort: Raum: B001 Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404 Aus Qualitätsfeinblechen für die Verwendung in  lufttechnischen Anlagen ohne Zusatz aggressiver  Dämpfe oder verschleißfördernder Feststoffe Kanalförmig, 30x20cm (HxT) geschweißt, und mit  Gittern mit schräg feststehenden Lamellen Für Wand- bzw. Deckenmontage.  Min. Abstand vom Boden: 30cm  Technische Daten:  Zulufttemperatur: ca. 20 °C Zuluftmenge  Abluftmenge: 1.200 m³/h  Luftmenge je Luftauslass : 600 m³/h ΔT Zuluft zu Raumluftmax. <5K  Zubehör :  Halterungs-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial  Fabrikat:  ___________________________ Typ :  ___________________________ Summe Pos. 8.16 (Liefern + Montieren) 2 Stück  ………………  ……………… 