Einstellung  und  Anpassung  der  Schaltschrankkomponenten,  wie  z.B.  Überstromauslöser, Zeitrelais und Dokumentation der  eingestellten Werte  Summe Pos. 12.6 (liefern) ………………  ………………  12.7  Abnahme   Revision aller Unterlagen der Vorprojektierung,  Erstellung aller notwendigen Prüfprotokolle für die  komplette  Funktionsprüfung  der  Anlage,  die  Prüfprotokolle sind vom Auftraggeber zu prüfen  und freizugeben   Funktionsprüfung der Anlage unter den möglichen  Betriebsarten.  Alle  Prüfungen  sind  zu  protokollieren.   Erstellen  eines  Wartungsplans  und  der  zugehörigen Prüfanweisungen und Prüfprotokolle  in Form von Wiederkehrenden Prüfungen (WKP)  für alle Teile der Anlage.   Erstellen  eines  Kalibrierungsplans  und  der  zugehörigen Prüfanweisungen und Prüfprotokolle  in Form von Wiederkehrenden Prüfungen (WKP)  für alle Mess- und Regelteile der Anlage.   Erstellen der Ersatzteillisten für die Apparate und  Geräte   Abgabe  aller  technischen  Unterlagen:  Zeichnungen,  Schaltpläne,  Schlauchpläne,  Funktionsbeschreibung  der  Anlage,  Programmierung  des  AS,  technische  Dokumentation  der  MSR-Komponenten,  Bedienungs- und Wartungsanleitungen der MSR- Komponenten,  Inbetriebnahme-,  Wartungs-,  Kalibrier-  und  Prüf-protokolle,  in  2-facher  Ausfertigung und auf Datenträg er (einmal als PDF,  und einmal als editierbare Dokumente in MS Word,  Excel, AutoCAD, usw.…)  Summe Pos. 12.7 (liefern) Pauschal  ………………  ……………… 