12.5  Funktionsprüfung zusammen mit dem Gutachter  (Abnahme)   Der AN muss vor der Prüfung ein  Abnahmeprotokoll erstellen in dem als Minimum  folgende Prüfungen enthalten sind:  Dichtheitsprüfung der kompletten Anlage (außer  Strahlenmessgeräte)   Verriegelungsprüfungen (automatische  Umschaltung der Pumpen und Ventile, usw.…)   Luftvolumenmessungen und Druckregelungen der  Lüftungsanlage in den RäumenB001 und B002.   Alarmprüfungen. Alle Alarme sind zu prüfen.  Verhalten der Anlage im Fehlerfall (z. Bsp. Ausfall  eines Reglers).  Das Abnahmeprotokoll muss vor der Prüfung von dem  Auftraggeber und von dem Gutachter genehmigt  werden (Teil der Vorprüfunterlagen ).  Summe Pos. 12.5 (liefern) Pauschal  ………………  ………………  12.6  Inbetriebnahme der Anlage  Inbetriebnahme  der  Anlage  mit  Erstellen  eines  Abnahmeprotokolls, in dem alle relevanten Werte,  Kommentare,Bemerkungen usw. enthalten sind.  Bei der Inbetriebnahme muss der Auftragnehmer  dafür  sorgen,  dass  die  Anlage  in  allen  Betriebszuständen, wie beschrieben, ordnungsgemäß  funktioniert.  Bei der Inbetriebnahme der Schaltanlage sind u.a.  folgende Punkte zu beachten:  Überprüfen  anhand  der  Kabelzugliste  aller  am  Schaltschrank  ankommenden  bzw.  abgehenden  Anschlusskabel  auf  Übereinstimmung  mit  dem  Stromlaufplan.  Überprüfen der Speisespannung am Schaltschrank Überprüfen  der  Schutzmaßnahmen  und  Sicherheitseinrichtung auf deren Funktion  Überprüfung der einzelnen Drehrichtung der Motoren  einschließlich Messen des Nennstroms und Erstellung  eines  Stromprotokolls,  Überprüfung  der  Sicherheitsorgane und Verriegelungsfunktionen. Pauschal 