TEIL I:  LEISTUNGSVERZEICHNIS  7.1. Abwassersammelstation  7.1.1.   Abwassersammelbehälter B01, B02  Funktion:  Ausführung:  Stutzenbelegung:  N1  DN 50 Entleerung / Probenahme  N2  DN 50 Reserve  N3  DN 100  Flüssigkeitsstrahlwäscher  N4  DN 50 Behälterabluft  N5  DN 50 Rücklauf Probenahme  N6  DN 100  Zulauf  N7  DN 100  Tankreinigung  N8  DN 600  Mannloch mit Deckel  Werkstoff:  GFK  Werkstoffbelegung:  DIN EN 10204/2.1  Auslegungstemperatur:  80°C  Abmessungen:  ø =  1800  mm  H =  2000  mm  Die vorhandenen Bodenwannen müssen zwischen den aufgestellten Komponenten  begehbar sein. Die Oberkante der Bodenwanne ist eben und begehbar mit GFK-Gitterrosten  31/31 auszuführen.  Es sind zwei zylindrische Kunststoffbehälter aus GFK mit oben und unten versehenen  Klöpperböden mit folgenden Anforderungen:  Das von großen Feststoffpartikeln und Öl vorgereinigte radioaktive Abwasser wird in zwei  Abwasserbehältern bis zur Übergabe an den Tankwagen zwischengelagert.  -  Die Behälter werden jeweils in einer Leckage überwachten, bauseits vorhandenen  Bodenwanne aufgestellt.  -  Besonderen Wert ist auf die Oberflächengüte aller mit Prozessmedium berührten  Flächen zu legen.  -  An der Unterseite ist ein Stutzen für die Entleerung/Probenahme angebracht.  -  Die Behälter müssen jeweils mit vier Behälterfüßen ausgeführt werden  Die Behälterfüße sollen so geplant werden, dass diese auf dem vorhandenen  Stahlbau stehen.  -  An der Oberseite sind alle erforderlichen Öffnungen als Stutzen angeordnet, Zulauf- , Rückläufe-, Absaug-, Behälterreinigungskopf-, Abluft-, Reserve-, Mess- und  Mannlochstutzen.  -  In der zylindrischen Behälterwand ist ein Behälterüberlaufstutzen.  -  Betriebsvolumen von je 3 m³ 