- Anlage 16 - Bauteilkatalog 13040.18 Bauteilberechnung Bauteil: F ensterkonstruktion + Fenstertüren (Lochfassade) Bestandsgebäude (2.BA) Profile: Thermisch getrennte Rahmenprofilemit einem Bemessungswert des Wärmedurchgangskoeffizienten gemäß DIN EN ISO 10077-1 bzw. tech- nischer Produktspezifikation von U$_{f}$ | /* 4 W/(m²$_{-}$K) Verglasung: Dreifach-Wärmeschutz-Isolierverglasung mit einem Bemessungswert des Wärmedurchgangskoeffizienten gemäß DIN EN ISO 10077-1 bzw. technischer Produktspezifikation von U$_{g}$ | .*5 U-&d$_{-}$ K) Mindestens wärmeschutztechnisch verbesserter Randverbund gemäß DIN EN ISO 10077, Anhang E Gesamtenergiedurchlassgrad gemäß DIN EN 410: 2011-04 bzw. techni- scher Produktspezifikation g = 0,50 +/- 0,03 Fenster: Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters gemäß DIN EN ISO 10077-1 bzw. Herstellerangabe bei einem Profilanteil von 30% U$_{w}$ q -( 1 W/(m²K) Sonnenschutz: Außenliegende, bewegliche und hinterlüftete Sonnenschutzvorrich- tung (z. B. Metalljalousien) im Osten, Süden, Westen F$_{c}$ | .*/ 5 Im Norden kein außenliegender Sonnenschutz notwendig, _‘\i Qfee\ejZ_lkqm\i^cXjle^ ^ | .*1. +/- 0,03 Transparente Teile der thermischen Hüllfläche mindestens mit Isolierglas oder Mindestwerte für Wärmedurchlasswiderstände nach DIN 4108-2: 2013-02 Änderung von Außenbauteilen an bestehenden Gebäuden / Gebäudezonen EnEV 2016 Anmerkungen und Ausführungshinweise: Anforderung: Ersatz oder erstmaliger Einbau von Fensterelementen Die Fenster- bzw. Fassadenelemente müssen nach DIN 4108-7: 2011-01 mit der jeweiligen Luftdichtigkeitsebene der opaken Außenwand entsprechend luftdicht (z.B. durch geeignete Klebebänder zwischen Rahmen und oben genannter NlkqjZ_‘Z_k’ m\iYle[\e n\i[\e, @\‘d C‘eYXl j‘e[ [‘\ n\‘k\i]v_i\e[\ F‘en\‘j\ [\j GLYPH<129>J\‘k]X[\ej qli KfekX^\ mfe D\ejk\ie le[ FXljkvi\e , erarbeitet vom Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim zu beachten und einzuhalten (kurz: RAL-Montage). Die Fugendurchlässigkeit der außenliegenden Fenster und Fenstertüren von beheizten Räumen muss bei Ge- bäuden mit mehr als 2 Vollgeschossen der Klasse 3 der Fugendurchlässigkeit nach DIN EN 12207 entsprechen. Der schriftliche Nachweis der Einhaltung der Kennwerte muss durch die ausführende Firma bzw. die Hersteller- firma erbracht werden. Es wird empfohlen, eine entsprechende Forderung in die Ausschreibungsunterlagen mit aufzunehmen, dass der prüffähige Nachweis bereits vor Beginn der Montage vorliegen und von einem Fachpla- ner freigegeben sein muss. 3 Glasscheiben erfüllt die Anforderungen U$_{f}$ 0,7 | 0*7 U-&dI' erfüllt die Anforderungen U$_{w}$ 1,1 * 1,3 W/(m²K) erfüllt die Anforderungen Der Bauteilbeschreibung sind ausschließlich die wärme- und kondensatfeuchteschutztechnisch relevanten Bau- teilschichten zu entnehmen. Sonstige Belange sind gesondert zu prüfen.