Template used to prepare document Title: DUVRI – appendice A Schede di Rischio  ID: IMS-IPR-S3.1-FRM-0001-IT  Version: 1.0  Date: 03/08/2016  Page 3/9  Owner: JRC.R.I  aree dove vengono condotti esperimenti o vengono usati macchinari la cui interruzione  improvvisa e/o il ripristino improvviso dell’alimentazione può provocare incidenti, infortuni,  incendi o esplosioni, guasti o danni.  - Rischi elettrici  .1  Impianti elettrici provvisori: prevedere linee prevalentemente aeree; nel caso siano  previsti cavi a terra si deve tenere in conto della possibilità che vengano calpestati o  danneggiati da mezzi veicoli e persone e in questo caso, protetti con canale.  4.2  Gli impianti elettrici di cantiere devono essere certificati da tecnico abilitato e corredati da  dichiarazioni di conformità.  4.3  Le linee elettriche per le macchine da cantiere (es. betoniere) devono essere fisse, con  quadro elettrico “da cantiere” tipo ASC. Il cavo di alimentazione deve essere dotato di  polo per la messa a terra.  4.4  Le linee elettriche per utensili portatili possono essere costituiti da semplici prolunghe, ma  come sopra, si deve tenere in conto della possibilità che vengano danneggiate da mezzi in  transito o che possano costituire un rischio di inciampo o che siano sollecitate in modo  particolare per esempio da portoni o da porte, e se del caso protette con tavole, cunei,  etc.  4.5  I cavi devono essere a norma CEI adatti per posa mobile (H07RN-F) nel caso siano usati  all’esterno.  4.6  Il criterio generale da seguire è: i cavi, prese, etc. per alimentare gli attrezzi usati  all’esterno devono essere adatti e quindi almeno IP55. Gli utensili portatili devono essere  almeno IP55; se usati in zone umide/bagnate: a doppio isolamento. Gli interventi di  manutenzione ordinaria o straordinaria devono prevedere il sezionamento delle utenze  agendo su sezionatore a monte. Per evitare riavvii intempestivi posizionare il cartello  “lavori in corso: non effettuare manovre” e ove necessario lucchettare anche i sezionatori/interruttori a monte.  4.7  Le manovre di sezionamento di quadri di distribuzione che alimentano le utenze devono  sempre essere concordate prima con la committente. Questa osservazione vale in particolare per i laboratori biologici, chimici, fisici, per gli impianti di rilevazione incendi,  per gli impianti a sicurezza (“ATEX”), per le sirene ed i pulsanti di allarme e per tutte le  1  Uso di cannello ossiacetilenico, bombole di GPL (es. per stesa guaina impermeabilizzante),  ecc: verificare prima dell’uso l’assenza di fughe di gas dalla valvola, dai tubi e dal cannello  usando una soluzione saponosa.  5.4  Per l’accesso a luoghi per cui è lecito attendersi una scarsa illuminazione devono essere  portate con sé lampade portatili (es. cunicoli, vani tecnici).  5.3  Le recinzioni dei cantieri vanno rese visibili tramite segnalazioni a luce rossa fissa  alimentate a bassissima tensione (24 V).  5.2  Prevedere la realizzazione di impianti luci provvisori quando necessario per assicurare la  visibilità di: vie di transito, percorsi pedonali, ambienti di lavoro, recinzioni di cantiere o  delimitazioni analoghe dell’area di lavoro, ecc.  .1  I passaggi o le zone di lavoro devono essere illuminate.  4.8  I lavori elettrici ed in particolare le manovre di sezionamento, di messa in sicurezza, di  ripristino, devono essere eseguite sempre interfacciandosi con la committente e comunque seguendo i criteri generali indicati dalla norma CEI 11-27 “Lavori su Impianti  Elettrici” e devono prevedere, fra l’altro, l’individuazione della zona di lavoro, gli elementi  di impianto da mettere fuori tensione ed in sicurezza, la definizione delle attività preparatorie e delle fasi di lavoro formalizzando tutto questo in un “piano di lavoro”.  Queste misure vanno specificate nel Piano di Sicurezza redatto dall’appaltatore e consegnato alla committente prima dell’inizio lavori, comunque in tempo utile per concordare le misure di sicurezza.  4.9  Anche per gli interventi di interruzione temporanea dell’alimentazione nelle aree di ufficio  o assimilabili vanno sempre prima concordate con la committente, per evitare danni,  incidenti, o comunque perdita di dati.  4.10  Devono essere prese misure per evitare che terzi possano intervenire su parti di impianti  attive o comunque operare costituendo pericolo per sé stessi e gli altri. Queste misure  vanno specificate nel Piano di Sicurezza redatto dall’appaltatore.  4.11  La “messa in sicurezza” degli impianti che prevedono interventi in cabina MT/BT è di  norma a carico della committente, che consegna l’impianto “in sicurezza” all’appaltatore. 3.3  Fare attenzione alla presenza di contenitori mobili di gas criogenici, di solito presenti nelle  aree di laboratorio: sono contenitori di dimensioni anche considerevoli, grandi circa come  una sedia o più: prima di eseguire qualunque intervento richiedere di spostarli se possono  interferire con le attività; non effettuare direttamente alcuna operazione su questi recipienti né su linee o attrezzature del laboratorio.  3.4  Porre comunque attenzione ai simboli seguenti:  SCHEDA 4: RISCHIO ELETTROCUZIONE  Parti calde Parti a bassa temperatura  SCHEDA 5: RISCHI ILLUMINAZIONE  SCHEDA 6: RISCHIO INCENDIO/ESPLOSIONE  - Illuminazione degli spazi e postazioni di lavoro  - Rischi di incendio e di esplosione 