9/29 Appendice 1 Programme minimum entretien préventif vo2.xlsx Contrôle Vérification des connexions X Vérification de la fixation des cartas de protection X Vérification de la fixation du porte plans, tringlerie, serrures et charnières X Vérification de la présence et de l'exactitude des schémas et des plans X Vérification éclairage du tableau X Vérification du bon fonctionnement des automatismes allumages/extinction des couloirs et bureaux, éclairage extérieur, éclairage parking, délestage/lestage et tout autre signalisation et/ou commandes X Entretien (en dehors des heures normales de service) Dépoussiérage interne et externe X Mesure d'isolement du tableau X Mesure de la continuité de la terre X Vérification de l'éclairage des tableaux et des témoins de présence tension X Vérification, nettoyage et resserrage des disjoncteurs. X Réalisation de la thermographie en charge de tout le tableau, rédaction du rapport. X Vérification de la présence et de l'exactitude des répérages: identification des tableaux, repérage des disjoncteurs, borniers, câbles, constituants des tableaux X Vérification de l'exactitude des plans électriques et corrections si nécessaire X Mise en conformité des installations à la suite d'un rapport par un organisme agréé (SECT) Essai en charge (le matin d'un jour dans la semaine) X Vérification des paramètres de fonctionnement de l'alternateur et du moteur thermique X Vérification du bon fonctionnement des automatismes X Contrôle Contrôle niveau cuve ravitaillement principale, des nourrices et des pompes de transfert X Entretien Entretien à effectuer selon les prescriptions du fabriquant X Analyse de l'huile et vidange si nécessaire X Vérification des systèmes de démarrage y compris les batteries X Contrôle Contrôle de la correspondance de la numérotation des blocs d'éclairage avec l'emplacement sur plans, mise à jour si nécessaire X Vérification des appareils et de leurs composants X Test de fonctionnement (brève coupure) X Entretien test par décharge profonde et mesure de l'autonomie X dépoussiérage et resserrage des connexions X Nettoyage des appareils, coiffes, diffuseurs X Adaptations / renouvellement pictogrammes Remplacement ou réparation d'éléments défectueux Contrôle de fonctionnement et réparations éventuelles Remplacement batteries, tubes fluorescents Mise en conformité des installations à la suite d'un rapport d'un organisme agréé (SECT) 1.5. ECLAIRAGE DE SECOURS Selon nécessité Selon nécessité Selon nécessité Selon nécessité Selon modalités du contrat 1.4 GROUPE ELECTROGENE 1.3 TABLEAUX DIVISIONNAIRES Suivant modalités du contrat