4  Filter  Di e Filter sind inklusiver aller Unterstützungen und  Anschlussflansche zu liefern  und vor Ort im Raum 002und Raum 034 zu montieren.  Pos.  Leistung  Anzahl  EP  EUR  GP  EUR  Aufstellungsort:  R001  Medium:  Chemieabwasser III  Abmessungen:  ø 400 mm  H 700 mm  Volumen:  70 l  Auslegungstemp.:  80°C  zul. Betriebsüberdruck: 0,5 bar  Werkstoff: 1.4404  Werkstoffbelegung: DIN EN  10204/3.1  Aufstellungsort:  R001  Anforderungsklasse: H13  Abmessungen:  ø 140 mm  H 279 mm  Auslegungstemp.:  30 °C  Anschlussstutzen:  M 62 x 2,5  Hersteller:  GEA, oder gleichwertig.  Typ:  DKD  Oder gleichwertig.  4.1  Feststoffabscheider F01, F02 2 Stück  4.2  Abluftfilter F07, F08(H13 + Aktivkohlefilter) 2 Stück  Summe Pos. 4.1 (Liefern + Montieren) ………………  ………………  Summe Pos. 4.2(Liefern + Montieren)  ………………  ……………… 