11  VerkabelungBelüftungsanlage  Pos.  Leistung  Anzahl  EP  EUR  GP  EUR  Vorbemerkungen Elektroinstallation: Komplette Installation gemäß allgemein gültigen VDE - Richtlinien aller elektrischen Verbraucher, Regel - und  Steuergeräte, Endlagensignalschalter und sonstigen  notwendigen Teilen, einschließlich Schaltschrank. Alle Kabel sind am Anfang und Ende (beidseitig) mit  der jeweiligen Nummer aus der Kabelliste mit  Kabelmarkern zu kennzeichnen. Die genaue Abstimmung über den Aufbau der  Kabelbezeichnungen  ist  mit  der  Bauleitung  abzustimmen.  Ausgenommen  ist  der  Anschluss  der  Hauptzuleitungskabel zu den Schaltschränken. Diese  Leitungen  werden  vom  Lieferanten  der  Niederspannungshauptverteilung angeschlossen. Die  Verlegung der Kabel erfolgt auf der Kabeltrasse der  zu renovierenden Anlage.   Bei der Auslegung der Kabel und Leitungen sind  Kabelhäufung,  Umgebungstemperatur  sowie  die  Leitungslänge und Verlegungsart sowie Absicherung  nach VDE0100 zu berücksichtigen. Schwachstrom -  und  Datenübertragungskabel  sind  störungssicher  abzuschirmen,  Leitungen  für  Frequenzumformer  sowie E90-Leitungen sind jeweils auf gesonderten  Trassen zu führen.  Baustellenbegehung  bezüglich  Überprüfung  der  festgelegten Leitungswege und der für die Installation  vorgesehenen Durchbrüche sowie Koordination mit  den am Bau beteiligten Gewerkefirmen. 11.1  Elektroleitung NYM-J 4x16mm²  Als Zuleitung Pumpen P01 und P02  als PVC-Mantelleitung mit CU-Leiter, mehradriges  Starkstromkabel mit PE, mit grüngelbem Schutzleiter  Nennspannung 500 V, Aufbau entsprechend VDE  0250/ Teil 204.  Leitungen auf Kabelrinnen oderin Leerrohre verlegen,  ausrichten und mit Kabelbindern befestigen, bei  senkrechter Verlegung Sichern der Leitung gegen  Auftreten  von  Zugkräften,  Aufputzverlegung  in  Trägerrohren, starr oder flexibel, aus Kunststoff oder  Metall, auf Decken, Wänden oder Pro filschienen.  30 m 