Filterfläche:  5,80m² als Minimum  Dichtung: Dichtung auf einer Seite des Filters . (Moosgummi oder ähnlich)  Anfangsdruckverlust: max. 90Pa bei  Nennvolumenstrom  Nennvolumenstrom: 1900m³/h min.  Max. Volumenstrom:1,3 x Nennvolumenstrom Einsatztemperatur: 70°C max. Feuchte: 100% r.F. max.  Jedes Filter verfügt über einen seitlichen Griff, der  zum Ein- und Ausbau dient.  Fabrikat/Typ:Camfil EcoPleat Green   3GPPS 592x592x48-F7-0 , oder gleichwertig.  Fabrikat:  ___________________________ Typ :  ___________________________ Summe Pos. 7.3 (Liefern + Montieren)  ………………  ………………  7.4  Schwebstofffilter Feinstaubfilter der Klasse H13 gemäß EN 1822:20 09  Ausführung: HEPA- Filter  Abmessungen: 610mm X 610mm X 292mm (B x H x  T)  Medium:  Glasfaser  Rahmen: Sperrholz (12verleimt)  Abstandshalter: Aluminium  Filterfläche:  22,50 m² als Minimum  Dichtung: Polyurethan endlos geschäumt.  Empfohlene Enddruckdifferenz: 500 Pa Volumenstrom bei 250 Pa: 2.435 m³/h Temperatur/Luftfeuchtigkeit: 110°C / 100 % r.F. Abscheidegrad gemEN 1822:2099: >= 99,95 %  2 Stück 