6.9 VerkabelungAbwassersammelstation Vorbemerkungen Elektroinstallation: Komplette Installation gemäß allgemein gültigenVDE- Richtlinien aller elektrischen Verbraucher, Regel - und  Steuergeräte, Endlagensignalschalter und sonstigen  notwendigen Teilen, einschließlich Schaltschrank. Alle Kabel sind am Anfang und Ende (beidseitig) mit  der jeweiligen Nummer aus der Kabelliste mit Kabelmarkern zu kennzeichnen. Die genaue Abstimmung über den Aufbau der  Kabelbezeichnungen  ist  mit  der  Bauleitung  abzustimmen.  Ausgenommen  ist  der  Anschluss  der  Hauptzuleitungskabel zu den Schaltschränken. Diese  Leitungen  werden  vom  Lieferanten  der  Niederspannungshauptverteilung angeschlossen. Die  Verlegung der Kabel erfolgt auf der Kabeltrasse der  zu renovierenden Anlage.   Bei der Auslegung der Kabel und Leitungen sind  Kabelhäufung,  Umgebungstemperatur  sowie  die  Leitungslänge und Verlegungsart sowieAbsicherung  nach VDE0100 zu berücksichtigen. Schwachstrom -  und  Datenübertragungskabel  sind  störungssicher  abzuschirmen,  Leitungen  für  Frequenzumformer  sowie E90-Leitungen sind jeweils auf gesonderten  Trassen zu führen.  Baustellenbegehung  bezüglich  Überpr üfung  der  festgelegten Leitungswege und der für die Installation  vorgesehenen Durchbrüche sowie Koordination mit  den am Bau beteiligten Gewerkefirmen. 6.9.1  MKS-Kabelbahn  28 m  400 mm breit, 60 mm hoch, FS,mit Deckel  Stahl feuerverzinkt nach DIN EN1047  Mit sämtlichen systembedingten Zubehör wie  Wandausleger, Hängestiele und Montage- und  Installationsmaterial und Trennsteg Pos.  Leistung  Anzahl  EP  EUR  GP  EUR 