Jedes Filter verfügt über einen seitlichen Griff, der  zum Ein- und Ausbau dient.  Fabrikat/Typ: Camfil/ 1D -1000-D, oder gleichwertig.  Fabrikat:  ___________________________ Typ :  ___________________________ Summe Pos. 7.4(Liefern + Montieren)  ………………  ………………  7.5  Anschlussstutzen zu den Filtern Ausführung:   Edelstahlausführung, DN250, als längs- /rundnahtgeschweißtes Formteil aus  Qualitätsfeinblechen für die Verwendung in  Lufttechnischen Anlagen mit Zusatz aggressiver  Dämpfe und Verschleißfördernder Feststoffe.  Ausführung in Anlehnung an DIN 24151 für  Unterdrücke -20000Pa. Verbindungsart  standardmäßig mit Flachflanschen gemäß DIN  24154   Werkstoff Nr. 1.4571 bzw. 1.4404  Rohre und Fittings nach DIN 17455,  längsnahtgeschweißt, innen und außen metallisch  sauber, schweißbar ohne Vor - und  Nachbehandlung.   Druckstufe 3/6 nach DIN 24 190  Wandstärke: mindestens 2 mm   gasdicht nach außen   Anwendungstemperatur : max. 200 °C   Verbindungen mit Kanalsonderformstücken:  angeschweißt.   Anschlussteile, einschl.Rohranschluß zur  Verbindung mit Kompensatoren: DN 250  (Rohraußendurchmesser 273 mm) gemäß DIN  24154 R4, angeschweißt.   Materialzeugnis  Summe Pos. 7.5 (Liefern + Montieren)  4 Stück  ………………  ……………… 