2.3  Kugelhähne manuell, DN 100  Aufstellungsort: R 001 Medium: Chemieabwasser III  Hersteller: ASV Stübbe, oder gleichwertig. Typ: C100  DN/PN der Rohrleitung: DN100/PN10 Antriebsart: manuell, Handhebel Anschlussart: Flansch  Werkstoff: PP Werkstoffbelegung: DIN EN 10204/2.2 Summe Pos. 2.3 (Liefern + Montieren) 1 St.  ………………  ………………  2.4  Kugelhähne mit elektrischem Antrieb, DN 25  Aufstellungsort: R 001 Medium: Chemieabwasser III  Hersteller: ASV Stübbe, oder gleichwertig. Typ: C100  DN/PN der Rohrleitung: DN25 /PN10  Antriebsart: el., 100/240 V 50– 60 Hz  Schutzart: IP 44  Stellungsmelder: Endlagenschalter Anschlussart: Flansch Werkstoff: PP  Werkstoffbelegung: DIN EN 10204/2.2 Summe Pos. 2.4 (Liefern + Montieren) 5 St.  ………………  ………………  2.5  Kugelhähne mit elektrischem Antrieb,  DN 50  Aufstellungsort: R 001  Medium: Chemieabwasser III  Hersteller: ASV Stübbe, oder gleichwertig. Typ: C100  DN/PN der Rohrleitung: DN50/PN10 Antriebsart: el., 100/240 V50 – 60 Hz  Schutzart IP 44  Stellungsmelder: Endlagenschalter Anschlussart: Flansch Werkstoff: PP Werkstoffbelegung: DIN EN 10204/2.2  Summe Pos. 2.5 (Liefern + Montieren) 8 St.  ………………  ……………… 