7. LEISTUNGSVERZEICHNIS  Das Leistungsverzeichnis dient nur als Hilfe für den Anbieter damit er sein Angebot  leichter vorbereiten kann. Falls aus Sicht des Anbieters Positionen fehlen muss der  Anbieter bei Angebotsabgabe die fehlenden Positionen auf einem separaten Preisblatt  auflisten und seine Preise dazu abgeben. Auf jeden Fall wird darauf hingewiesen, dass der  Auftragnehmer eine voll Funktionsfähige Anlage zu liefern hat. Er kann auf keinen Fall  eine  nicht  funktionierende  Anlage  abliefern  weil  z.  Bsp.  Positionen  im  Leistungsverzeichnis fehlen.  Die Leistungen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind verstehen sich geliefert und  montiert.  Vor Abgabe des Angebotes ist der Anbieter gehalten, sich vor Ort mit den Räumlichkeiten  und Gegebenheiten vertraut zu machen. Zwecks Ortsbegehung können Sie sich mit Hr. García Miralles unter der Tel. Nr.: 07247/  951-377 in Verbindung setzen.  Auszuführende Arbeiten:   Einhaltung der internen Sicherheitsvorschriften (Schweißerlaubnis, Lagerung der  Gasflaschen, usw.)   Beseitigung der herrührenden Abfälle zu unserem Müllcontainer   Für  das  Abwasserrohrsystem  ist  die  Prüfung  durchzuführen  mit  einem  Wasserdruck von 1,5-mal dem Nenndruck. Die Druckprüfung wird über eine  Dauer von 12 Stunden mit einem Schreiber durchgeführt.   Für die Lüftungskanäle ist die Prüfung nach DIN 25 496 (Lüftungstechnische  Komponenten in kerntechnischen Anlagen, Abs. 4.2.6) durchzuführen, d. h. ein  zulässiger Leckvolumenstrom von 10 l/(h.m2) unter 20 mbar Überdruck und bei 1  bar und 20 °C als Betriebsbedingungen.   Abdichten und auf Dichtheit Prüfen des Rohr- und Kanalsystems:   die Schweißarbeiten müssen fachgerecht ausgeführt werden, Grundwerkstoff Nr.  11, und nur mit Argon und 2% Wasserstoff (AR + 2%H2) als Formier- und  Schweißgas. Ein Schweißzeugnis des Schweißers ist abzugeben   komplette Montage des Rohr- und Kanalsystems, d. h. Schweißen der Rohre,  Verlegen der Bauteile, Aufhängen bzw. Abstützen der Bauteile, Anschluss an die  vorhandene Lüftungssysteme.   Es ist darauf zu achten, dass einige Arbeiten in Höhe ausgeführt werden müssen,  und dass die betroffenen Leitungen schwer zugänglich sind, deshalb sind vor dem  Beginn der Arbeiten alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen   Einrichtung der vom JRC Karlsruhe zur Verfügung gestellten Gerüste bzw.  Hebebühne   Lieferung des Materials vor Ort  Alle Montagearbeiten sollen wie folgt durchgeführt werden: 