6. PROJEKTABWICKLUNG  6.1 Leistungen des Auftragsgebers  Durch das JRC Karlsruhe wird ein verantwortlicher Ansprechpartner benannt.  Er ist für die ordnungsgemäße Durchführung der geplanten Anlage zuständig und legt die  erforderlichen vorbereitenden und begleitenden Maßnahmen fest.  Die Arbeitsbeschreibung ist dem Absatz 6.1 zu entnehmen.  Führen von Abstimmungsgesprächen mit dem späteren Betreiber und der Fachabteilung des  JRC Karlsruhe. In diesen Abstimmungsgesprächen müssen die Anforderungen, die an die neue  Abwassersammelstation gestellt werden, verbindlich festgelegt werden.  Die neuen Anlagen sollen in den Räumen B001 und B002 aufgebaut werden. Aufnahme  des Aufstellungsortes für die neuen Anlagenteile und die neuen Rohrsysteme vor Ort.  Ausmessen der vorhandenen Trassen und möglichen Störkanten. Die Ergebnisse werden  mit der Fachabteilung abgestimmt.  Die Betriebswasser- Raumeinspeisung ist mit einem Rohrtrennsystem auszustatten.  Das  Betriebswassersystem  ist  auch  zur  Abwasserbehälterinnenreinigung  mit  festinstalliertem, rotierendem Tankreinigungskopf einzusetzen.  Der AN hat durch den Einsatz geeigneter Maßnahmen sicher zu stellen, dass im Zuge  seiner Leistungserbringung keine Abwässer in die Abwassernetze eingeleitet werden. Evtl.  anfallendes verunreinigtes Brauchwasser wird nach Absprache vom AG entsorgt.  Die Entsorgungskosten des angelieferten Brauchwassers trägt der AG. Die terminliche Koordinierung mit dem AG obliegt dem AN und ist in die Leistungs- positionen einzukalkulieren.  6.6 Auflagen gemäß Wasserhaushaltsgesätz (WHG)  6.5 Angaben zum Betriebswasser  6.4 Überprüfen des Aufstellungsortes vor Ort  6.3 Abstimmungsgespräche  6.2 Arbeitsbeschreibung   Freigabe der Arbeitserlaubnisscheine   Planungs- und abwicklungstechnische Begleitung des Auftrages 