よる汚染の広がりを防止するための設備又は器具を設けること。 ニ 貯蔵容器である旨を示す標識を付すること。 五 貯蔵室又は貯蔵箱の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のため の設備又は器具を設けること。 六 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。 七 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨 の標識を付すること。 ３ 前条第一項に掲げる廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のと おりとする。 一 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 二 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 三 第一項第三号に掲げる要件を満たすしやへい壁その他のしやへい物を設けること。 四 液体状又は気体状の医療用放射性汚染物を廃棄する場合には、第三十条の十一第 一項第二号に掲げる要件を満たす排水設備又は同項第三号に掲げる要件を満たす排 気設備を設けること。 五 医療用放射性汚染物を焼却する場合には、第三十条の十一第一項第三号に掲げる 要件を満たす排気設備、同項第四号イに掲げる要件を満たす焼却炉、同号ロに掲げ る要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けるこ と。 六 医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合に は、次に掲げる要件を満たす固型化処理設備（粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰 込装置等医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する 設備をいう。）を設けるほか、第三十条の十一第一項第三号に掲げる要件を満たす 排気設備、同項第四号ロに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件 を満たす汚染検査室を設けること。 イ 医療用放射性汚染物が漏れ又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい構 造とすること。 ロ 液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。 七 医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合には、次に掲げる要件を満たす保管廃棄 設備を設けること。 イ 外部と区画された構造とすること。 ロ 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を 設けること。 ハ 耐火性の構造で、かつ、前項第四号に掲げる要件を満たす保管廃棄容器を備え ること。ただし、放射性同位元素によつて汚染された物が大型機械等であつてこ れを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止する ための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。 ニ 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。 八 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。 九 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨 の標識を付すること。 77 