3.7  Schlauchpumpen P01, P02 Aufstellungsort: R001  Medium: Chemieabwasser III  Hersteller: Crane, oder gleichwertig. Typ: IP 600  Antriebsart : el., 400 V/50 Hz  Schutzart: IP 44  Werkstoff: Stahl lackiert Werkstoffbelegu ng: DIN EN 10204/3.1 Diese Position ist optional  zu beauftragen .  Summe Pos. 3.7 (Liefern + Montieren) 2 Stück  ………………  ………………  3.8  Pumpe P03 für Kleingebindeentleerung B05 Aufstellungsort: R001 Medium: Chemieabwasser III  Hersteller: Crane, oder gleichwertig Typ: IP 200  Antriebsart: el., 400 V/50 Hz Schutzart: IP 44  Werkstoff: Stahl verzinkt Werkstoffbelegung: DIN EN  10204/3.1 Summe Pos. 3.8 (Liefern + Montieren) 1 Stück  ………………  ………………  3.9  Pumpe P06 für Sammelbehälter B11 Aufstellungsort: R001 Medium: Chemieabwasser III  Hersteller: Flux, oder gleichwertig Typ: F424  Antriebsart: el., 230 V/50 Hz Tauchrohr: 700 mm  Werkstoff: 1.4404 Werkstoffbelegung: DIN EN 10204/2.1 Summe Pos. 3.9 (Liefern + Montieren) 1 Stück  ………………  ………………  Summe Pos. 3 (liefern + montieren): ……………… 