Abmessungen:  L =  640  mm  B =  450  mm  H =  795  mm  Stutzenbelegung  N1  DN25 Entleerung  N2  DN155  Revisionsöffnung  N3  G 1“  Anschluss Kupplung  N4  M62x2,5, IG Anschluss Filter  N5  G 1“  Anschluss Messstelle  Fahrgestell:  Typ TL3  Werkstoff:  Edelstahl, inkl. 2 Lenk- und 2 Bockrollen  Rollen aus Polyurethan, Aufnahme Edelstahl  7.1.5.  Pumpe P03  Funktion:  7.1.6.  Flüssigkeitsstrahlmischer P04, P05  Funktion:  Ausführung: Pumpe P03  Hersteller:  Crane, oder gleichwertig.  Typ:  IP 200  Werkstoff:  Stahl verzinkt  Werkstoffbelegung:  DIN EN 10204/3.1  Gewicht:  ca. 30 kg  Ausführung:  Flüssigkeitsstrahlmischer  Hersteller / Lieferant: Fa. Wiegand, oder gleichwertig.  Typ:  17.1  Werkstoff:  PP  Werkstoffbelegung:  DIN EN 10204/2.1  Die Strahlmischergröße bestimmt die Auslegung der Schlauchpumpe im Durchsatz. Es  wird ein Durchsatz des Behälterbetriebsvolumens in ca. 30 Minuten angesetzt.  Sedimentationsablagerungen  und  Abwasserentmischungen  werden  durch  einen  Strahlmischer beseitigt bzw. vermieden. Bei richtiger Anordnung des Strahlwäschers  entsteht in dem Behälter eine dreidimensionale Strömung, die den gesamten Behälter  homogen vermischt.  Die Kleingebindeentleerung B05 und der Sammelbehälter B03 (Reservebehälter B12)  können mit der Pumpe P03 entleert werden. Für die Einspeisung in die Abwasser- zulaufleitung der Feststoffabscheider F01/F02 wird die Pumpe mit Schlauchverbindungen  zur Anlagenverrohrung des Feststoffabscheiderzulaufes angeschlossen. 