- 15 - 13040.18 - wenn der Wärme- und Kälteenergiebedarf unmittelbar aus einem Netz der Nah- oder Fernwärme, an das bestimmte Bedingungen gestellt werden, gedeckt wird, - wenn der Wärme- und Kälteenergiebedarf durch Nutzung einer KWK-Anlage, an welche weitere Randbedingungen gestellt werden, zu mindestens 50 % ge- deckt wird, - wenn Abwärme durch raumlufttechnische Anlagen genutzt wird, hierzu müssen Anlagen mit Wärmerückgewinnungsgrad > 70 % verwendet werden und die ge- forderte Leistungszahl gemäß EEWärmeG eingehalten werden. 4. Berechnungsvoraussetzungen 4.1 Berechnungsalgorithmen 4.2 Beheiztes Gebäudevolumen Der Nachweis ist im Sinne des EEWärmeG durch eine Bescheinigung des Wär- menetzbetreibers der Hackschnitzelheizung zu führen. Die Berechnung der Wärmedurchgangskoeffizienten der Bauteile erfolgt gemäß DIN EN ISO 6946, DIN EN ISO 10077-1 sowie bei Vorhangfassaden nach DIN EN ISO 12631. Die Berechnung der Wärmedurchgangskoeffizienten der Bauteile der wärmeüber- tragenden Umfassungsfläche erfolgte für die opaken Bauteile gemäß DIN EN ISO 6946 sowie für die Fensterelemente gemäß DIN EN ISO 10077-1 bzw. DIN EN ISO 12631. Die für die Dämmmaterialien angegebenen Wärmeleitfä- higkeiten sind jeweils die Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit $_{’$_{BW}$}$.