- 19 - 13040.18 Im 5. Obergeschoss werden die Technikflächen als niedrig beheizt (Raum- Innentemperatur ($_{i}$ | 12 bis < 19 °C) angesetzt. Die wärmeschutztechnisch relevanten Bauteilaufbauten im niedrig beheizten Be- reich für die geplante Sanierung mit entsprechenden bauteilspezifischen Ausfüh- rungshinweisen sind in den Anlagen 4 und 12 zusammengestellt. Die Anforderungen der Energieeinsparverordnung 2016 an die Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten werden von den in den Anlagen 1 bis 16 aufge- führten geänderten Außenbauteilkonstruktionen eingehalten. Die von der Baumaßnahme betroffenen Außenbauteile sind so zu planen und aus- zuführen, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fu- gen dauerhaft luftundurchlässig gemäß DIN 4108-7:2011-01 GLYPH<129> Luftdichtheit von Gebäuden, Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen sowie -beispiele" sowie nach den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist. Die Fugendurchlässigkeit der außenliegenden Fenster und Fenstertüren sowie der Zu- und Abluftöffnungen (in geschlossenem Zustand) von beheizten Räumen müssen der Klasse 3 der Fugendurchlässigkeit gemäß DIN EN 12207:2017-07 GLYPH<129>Jl]k[liZ_ctjj‘^b\‘k - IcXjj`]`q`\ile^ \ekjgi\Z_\e, Bauteilbezeichnung Anlage Außenwand aus Stahlbeton mit hinterlüfteter Fassadenbekleidung, niedrig beheizte Bereiche 4 Geneigte hinterlüftete Dachkonstruktion mit Faserzementeindeckung 12 6. Energetische Beurteilung 6.1 Nachweis der Anforderungen gemäß Energieeinsparverordnung 2016 6.1.1 Wärmedurchgangskoeffizienten der Außenbauteile 6.1.2 Beurteilung der Luftdichtheit