nur mit Argon und2% Wasserstoff (AR + 2%H2)  als Formier- und Schweißgas, ein Schweißzeugnis  des Schweißers ist abzugeben  Verbindungs-, Dichtungs- und Halterungsmaterial   Medium Beschriftung (1 Beschriftung pro  Leitungsmeter)   Materialzeugnis   gasdicht nach innen und außen   Druckstufe: PN 6   schweißbar ohne Vor- und Nachbehandlung   metallisch blank innen und außen   Wandstärke : 2,0mm   Edelstahlausführung, Werkstoff Nr. 1.4404  Geschweißte kreisförmige Rohre und Fittings  Einhaltung der internen Sicherheitsvorschriften  (Schweißerlaubnis, Lagerung der Gasflaschen,  usw.)   Beseitigung der herrührenden Abfälle zu unserem  Müllcontainer   Beide Druckprüfungen müssen mit einem Protokoll  dokumentiert werden.   Eine zweite Druckprüfung des  Rohrleitungssystems mit einem Prüfdruck von 2  bar und einer Prüfzeit von 1 Std. unter  Zuhilfenahme eines Druckschreibers muss  ebenfalls durchgeführt werden (Druckprobe Nach  DVGW-ArbeitsblattG 469).   Die Prüfung ist wie folgt durch zu führen: ein  zulässiger Leckvolumenstrom von 1 l/(h.m2) unter  20 mbar Überdruck und bei 1 bar und 20 °C als  Betriebsbedingungen. Die Druckprüfung wird mit  einem Druckschreiber durchgeführt. Die Prüfu ng  soll mindestens 3 Stunden dauern.   Das gesamte Rohrsystem und die Absperreinrichtungen in der Vorprüfung mittels Lecksuchspray aufDichtheit überprüfen.  Abdichten und Prüfung der Rohrleitungen auf  Dichtheit  Zubehör:  Ausführung: 