2.6  Kugelhähne mit elektrischem Antrieb,  DN 100  Aufstellungsort: R 034 Medium: Chemieabwasser III  Hersteller: ASV Stübbe, oder gleichwertig. Typ: C100  DN/PN der Rohrleitung: DN100/PN10 Antriebsart: el., 100/240 V 50– 60Hz  Schutzart: IP 44  Stellungsmelder: Endlagenschalter Anschlussart: Flansch Werkstoff: PP Werkstoffbelegung: DIN EN 10204/2.2 Summe Pos. 2.6 (Liefern + Montieren)  4 St.  ………………  ………………  2.7  Rückschlagklappe, DN25 Aufstellungsort: R 001 Medium: Chemieabwasser III  Hersteller: Gestra, odergleichwertig.  Typ: DISCO Rückschlagventil RK71 DN/PN der Rohrleitung: DN25/PN10 Anschlussart: Einklemmarmatur Werkstoff: 1.4571 Summe Pos. 2.7 (Liefern + Montieren)  1 St.  ………………  ………………  2.8  Rückschlagklappe, DN50 Aufstellungsort: R 001 Medium: Chemieabwasser III  Hersteller: G+F, oder gleichwertig. Typ: 369 mit Feder V4A  DN/PN der Rohrleitung: DN50/PN6 Anschlussart: Einklemmarmatur Werkstoff: PP -H  Summe Pos.2.8 (Liefern + Montieren) 2 St.  ………………  ……………… 