- Anlage 19 - 13040.18 Bauteilberechnung Mindestwerte für Wärmedurchlasswiderstände nach DIN 4108-2: 2013-02 Höchstwerte für Wärmedurchgangskoeffizienten bei erstmaligem Einbau, Ersatz und Erneuerung von Außenbauteilen nach EnEV 2016 , Anlage 3, Tabelle 1. Anforderung: Ersatz oder erstmaliger Einbau einer Vorhangfassade in Gebäuden/Zonen mit T$_{i}$ + 19 °C W$_{y}$!!!!!!!2-5! * !2-6!Y0)o·M*!!!! erfüllt die Anforderungen ! Transparente Teile der thermischen Hüllfläche mindestens mit Isolierglas oder Profile P-R- Fassade Thermisch getrennte Rahmenprofile bzw. Pfosten/Riegel mit einem Bemessungswert des Wärmedurchgangskoeffizienten gemäß DIN EN ISO 10077-1 bzw. technischer Produktspezifikation inklusi- m\ QZ_iXlY\e\‘e]cljj ~S von U$_{f}$ bzw. U$_{m}$/U$_{t}$ | /* 4 W/(m²$_{-}$K) Einsatzelemente Thermisch getrennte Rahmenprofile mit einem Bemessungswert des Wärmedurchgangs-koeffizienten gemäß DIN EN ISO 10077-1 bzw. technischer Produktspezifikation von U$_{f}$ | /* 4 W/(m²$_{-}$K) Einsatzblendrahmen mit einem längenbezogener Wärmedurch- gangskoeffizient nach DIN EN ISO 12631 bzw. technischer Pro- duktspezifikation von % | 0,05 W/(mK) Verglasung: Dreifach-Wärmeschutz-Isolierverglasung mit einem Bemessungs- wert des Wärmedurchgangskoeffizienten gemäß DIN EN ISO 10077-1 bzw. technischer Produktspezifikation von U$_{g}$ | 0,70 W/(m²$_{-}$K) Wärmeschutztechnisch verbesserter Abstandshalter mit einem längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient für Verglasungen die in Rahmen eingebaut sind gemäß DIN EN ISO 12631, Tab. B.4 %$_{f,g}$ | 0,06 W/(m$_{-}$K) Wärmeschutztechnisch verbesserter Abstandshalter mit einem längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient für Verglasungen die in Pfosten bzw. Riegel eingebaut sind gemäß DIN EN ISO 12631, Tab. B.2 %$_{m,g/t,g}$ | 0,08 W/(mK) Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung gemäß DIN EN 410: 2011-04 bzw. technischer Produktspezifikation g = 0,30 +/- 0,03 Paneele: Blechpaneel mit mindestens 12 cm dicker Mineralfaser- Wärmedämmung mit einem Bemessungswert der Wärmeleitfähig- keit der Wärmeleitfähigkeit von ’$_{BW}$ | .*.13 U-&dI’ U$_{P}$ | .*06 U-&d$_{-}$ K) Paneelrandverbund in wärmeschutztechnisch verbesserter Ausfüh- rung mit einem längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten gemäß DIN EN ISO 12631 oder Herstellernachweis von % | .* 15 W/(m$_{-}$K) Fassade: Wärmedurchgangskoeffizient der Pfosten-Riegel-Fassade gemäß DIN EN ISO 12631 bzw. Herstellerangabe bei einem Profilanteil von 20% U$_{cw}$ q 1,4 W/(m²K) Sonnenschutz: Im Norden kein außenliegender Sonnenschutz notwendig Bauteilkatalog Der Bauteilbeschreibung sind ausschließlich die wärme- und kondensatfeuchteschutztechnisch relevanten Bau- teilschichten zu entnehmen. Sonstige Belange sind gesondert zu prüfen. Bauteil: Fensterkonstruktion + Fenstertüren (Lochfassade) Pfosten-Riegel-Konstruktion - Ausführung mit opaken Brüstungsverkleidungen im Sturzbereich, vor massiven Stahlbetonstützen bzw. zwischen den Fensterelementen GLYPH<127> vorgehängt zwischen Stahlbetontrenndecken Bestandsgebäude (2.BA), Orientierung: Norden 3 Glasscheiben erfüllt die Anforderungen U$_{f}$ 1,5 | 0*7 U-&dI' erfüllt die Anforderungen