Fronttüren, (Schließung mit Rittal Nr. 3524E) und  Montage-Sockel mit Abfangschienen. Die Kabeleinführung erfolgt durch den Sockel von  unten.  Schutzart: IP55  Lackierung: RAL 2000= Orange Fabrikat:  Rittal Schrank ES 5784.500 Rittal Sockel SO2906.200  Rittal Schrankleuchte komplett SZ 4138.350 Rittal Filterlüfter, Temp. Regler, Austrittsfilter SK  3325.107, Sk 3110.000, SK 3325.207  oder gleichwertig  • Stromversorgung 400 V AC, 50 Hz.  • von außen zu betätigenden abschließbaren  Hauptschalter  • Art: modulare Schrankaufbautechnik für die Annahme  aller MSR-Komponenten und einer Leittechnik - Vernetzung  •30 % Reserve des Innenraumes für den Einbau von  zusätzlichen elektrischen Komponenten • Strom- und Spannungsanzeiger, Amperemeter mit  Schleppanzeiger, Phasensignalisierungsleuchte,  Spannungsschalter und cos-Anzeige.  • Eingebauten Arbeitsleistungszahler (kWh) mit direkter  Anzeige und Ausgangssignal 4bis 20 mA zum AS.  • Steuerschalter für jede Pumpe und für deren  Freigabe, mit Hand/Auto/Aus Stellung. 1 Stück :Standard Leistungsschalter 4 polig 63 A 1 Stück  Trenntrafo 400V/230V, einschließlich  Absicherung.  1 Stück  Netzgerät 400V/24V=, einschließlich  Absicherung  1 Stück  Überspannungs-Kombi-Ableiter für Mittel und  Feinschutz, einschließlich Absicherung 1 Stück  Phasenüberwachung, einschließlich  Absicherung  •  34 Stück  Hilfsschütze für Kugelhahnsteuerungen  siehe Pos. 6.6.1, 6.6.2 und 6.6.5  4 Stück  Motorsteuerungen mit Motorschutzschalter 25  A und Hauptschütz Sicherung- und Klemmenmaterial.  •Sicherungs- und elektrothermische  Sicherungsautomaten  • Klemmenmaterial (Weidmüller, Federzuganschluss)  und interne Verdrahtung. Kraftstrom über  Schienensystem  •Schütz-, Schützschaltern, Netzteile und alle benötigten  Komponenten für eine ordnungsgemäße Funktion des  Schaltschrankes  •Steuertrafo mit doppelter Steuersicherung primär- und  sekundärseitig  •Eingebauten Filterlüfter mit Temperaturregler und  Austrittsfilter. 