- 11 - 13040.18 3.2.1.3 Anforderungen zur Begrenzung der Wärmeabgabe von neuen Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Ar- maturen (zu § 14, Absatz 5) der baulichen Erweiterung Die Wärmeabgabe von in der baulichen Erweiterung installierten Wärmevertei- lungs- und Warmwasserleitungen, Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen so- wie Armaturen ist gemäß der Energieeinsparverordnung 2016 durch Wärmedäm- mung nach Maßgabe folgender Tabelle zu begrenzen. Soweit Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen an Außenluft grenzen, sind diese mit dem Zweifachen der Mindestdicke nach obiger Tabelle, Zeilen 1 bis 4, zu dämmen. Bei Materialien mit anderen Wärmeleitfähigkeiten als 0,035 W/(mK) sind die Min- destdicken der Dämmschichten entsprechend umzurechnen. Für die Umrechnung und die Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials sind die in Regeln der Technik enthaltenen Rechenverfahren und Rechenwerte zu verwenden. Zeile Art der der Leitungen/Armaturen Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(mK) 1 Innendurchmesser bis 22 mm 20 mm 2 Innendurchmesser über 22 mm bis 35 mm 30 mm 3 Innendurchmesser über 35 mm bis 100 mm gleich Innendurchmesser 4 Innendurchmesser über 100 mm 100 mm 5 Leitungen und Armaturen nach den Zeilen 1 bis 4 in Wand- und Decken- durchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstel- len, bei zentralen Leitungsnetzverteilern 1/2 der Anforderungen der Zeilen 1 bis 4 6 Leitungen von Zentralheizungen nach den Zeilen 1 bis 4, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung in Bauteilen zwischen beheizten Räumen verschie- dener Nutzer verlegt werden 1/2 der Anforderungen der Zeilen 1 bis 4 7 Leitungen nach Zeile 6 im Fußboden- aufbau 6 mm 8 Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitun- gen sowie Armaturen von Raumlufttech- nik- und Klimakältesystemen 6 mm