7/12  Appendice 2 - Métré des installations 18-05-21 CR.C.8 CR.C.8.1 Centrale de détection Gaz F65 1 2006 Dalemans 3 CR.C.8.2 Détecteurs DAX 03FC 5 2006 Dalemans 3 CR.C.8.3 Vanne électrohydraulique GH-5620-4111 1 2006 Johnson Controls 3 CR.C.8.4 Centrale de détection CO  Octoplus 1 2013 Dalemans 3 CR.C.8.5 Détecteurs TRX CO 2 2006 Dalemans 3 CR.C.9 CR.C.9.1 Tableau Elec HVAC 1 - 3 x 400 V + N + PE - TNS  63A + 6kA 1 2006 3 CR.C.9.2 Tableau Elec HVAC 2 3 x 400 V + N + PE - TNS  63A + 6kA 1 2006 3 CR.C.10 CR.C.10.1 Compteur de passage 2 2010 1 CR.C.10.2 Compteur d'énergie chauffage 1 2010 1 CR.C.10.3 Compteur d'énergie ECS 1 2010 1 CR.C.11 CR.C.11.1 Groupe de pulsion CR.C.11.1.1 Groupe de pulsion GP1 - 5,5 KW  11.950 m³/h 1 2006 GEA 3 CR.C.11.1.2 Analyse bactériologique du bac humidificateur  (2x/an) 1 3 CR.C.11.1.3 Groupe de pusion GPcuisine - 4 kW 9000 m³/h 1 2006 GEA 3 CR.C.11.1.4 Groupe de pusion loge de garde (BTL 160/50 +  5KW) 675 m³/h 1 2013 ATC 3 CR.C.11.1.5 Groupe de pusion local denrées alimentaire (BTL  125/20 + 2KW) 380 m³/h 1 2013 ATC 3 CR.C.11.2 Groupe d'extraction CR.C.11.2.1 Groupe d'extraction GE1 - Sanitaire 2550 m³/h 1 2006 Rucon 3 CR.C.11.2.2 Groupe d'extraction GE2 - 1,79 kW 3.250 m³/h 1 2006 Rucon 3 CR.C.11.2.3 Groupe d'extraction GE3 - Sanitaire 720 m³/h 1 2006 Rucon 3 CR.C.11.2.4 Groupe d'extraction GE4 - 1,79 kW 3.285 m³/h 1 2006 Rucon 3 CR.C.11.2.5 Groupe d'extraction GE5 - Salle polyvalente 1 325 m³/h 1 2006 Rucon 3 CR.C.11.2.6 Groupe d'extraction GE6 - Salle polyvalente 2 320 m³/h 1 2006 Rucon 3 CR.C.11.2.7 Groupe d'extraction GE7 - 1kW  1.900 m³/h 1 2006 Rucon 3 CR.C.11.2.8 Groupe d'extraction GE8 - Local poubelles 600 m³/h 1 2006 Rucon 3 CR.C.11.2.9 Groupe d'extraction Hotte 5000 m³/h 1 2006 Rucon 3 CR.C.11.2.10 Groupe d'extraction Cuisine 4000 m³/h 1 2006 Rucon 3 CR.C.11.2.11 Groupe d'extraction Parking 687 m³/h 8 2006 Rucon 3 CR.C.11.2.12 Extracteur sanitaire  600 m³/h 1 2006 Xpelair 3 CR.C.11.2.13 Extracteur local technique 600 m³/h 1 2006 Xpelair 2 CR.C.11.2.14 Booster parking 0,25 KW 3 2006 2 CR.C.11.3 CR.C.11.3.1 Bouche de Pulsion : 100 m³/h 7 2006 Trox 1 CR.C.11.3.2 Bouche de Pulsion : 150 m³/h 5 2006 Trox 1 CR.C.11.3.3 Bouche de Pulsion : 160 m³/h 2 2006 Trox 1 CR.C.11.3.4 Bouche de Pulsion : 180 m³/h 12 2006 Trox 1 CR.C.11.3.5 Bouche de Pulsion : 200 m³/h 9 2006 Trox 1 CR.C.11.3.6 Bouche de Pulsion : 230 m³/h 2 2006 Trox 1 CR.C.11.3.7 Bouche de Pulsion : 300 m³/h 3 2006 Trox 1 CR.C.11.3.8 Bouche de Pulsion : 320 m³/h 2 2006 Trox 1 CR.C.11.3.9 Bouche de Pulsion : 350 m³/h 1 2006 Trox 1 CR.C.11.3.10 Bouche de Pulsion : 360 m³/h 1 2006 Trox 1 CR.C.11.3.11 Bouche de Pulsion : 400 m³/h 3 2006 Trox 1 CR.C.11.3.12 Bouche de Pulsion : 500 m³/h 1 2006 Trox 1 CR.C.11.3.13 Bouche de Pulsion : 60 m³/h 1 2006 Trox 1 CR.C.11.3.14 Bouche de Pulsion : 600 m³/h 1 2006 Trox 1 CR.C.11.3.15 Bouche de Pulsion : 90 m³/h 1 2006 Trox 1 CR.C.11.3.16 Bouche de Transfert : 100 m³/h 2 2006 Trox 1 Installation de traitement d'air Appareillage lecture local Installation de détection Tableaux électriques HVAC Bouches