Appendice 1 Programme minimum entretien préventif vo2.xlsx 3/29 Contrôle Mesure de l'eau de ville: pH, TH, TAC, Chlorures, métaux lourds 0 Mesure de l'eau adoucie: pH, TH, TAC, Chlorures SN Contrôle de la dureté 0 Enregistrement des consommations: eau, sel, résines 0 Contrôle des bourrages 0 Entretien Nettoyage de la tige de vanne et graphitage X Démonter et nettoyer le filtre, les pistons et la membrane SN . Dépoussiérer le coffret X . Lubrifier légèrement le mécanisme SN . Horloge: mise à l'heure et vérification du positionnement des taquets (en cas de coupure courant) si nécessaire SN . Extraire l'ensemble de la cuve à sel et nettoyer + désinfection X Contrôle Vérification de l'agressivité de l'eau SN Essai d'ajout de produit SN Contrôle de la quantité de produit nécessaire selon besoins normaux 0 Entretien Entretien des pompes doseuses + désinfection X Nettoyage des réservoirs de produits X Remplissage des réservoirs de produits (selon besoin) SN Entretien des vannes de règlage et de prélèvement X Contrôle Chocs thermiques X Vérification des résistances et isolation électrique 0 Vérification thermostat de sécurité 0 Vérification débit de sortie 0 Vérification des températures de sortie 0 Vérification de l'étanchéité 0 Vérification état groupes de sécurité 0 Température ECS (selon nécessité après panne) 0 Analyse microbienne (legionelle) X Entretien Détartrage, nettoyage, désinfection X Contrôles Purge des fonds boilers X Chocs thermiques avec purge des terminaux X Contrôle et règlage des températures, pressions, points de consignes 0 Mesure des pertes de charges sur échangeur 0 Analyse microbienne (legionelle) X Analyse d'eau primaire X Entretien Nettoyage, détartrage, désinfection X Purge (selon besoin) SN 5 2.1 ADOUCISSEURS 5 2.2 TRAITEMENT PAR INJECTION 5 3.1 CHAUFFE EAU 5 3.2 ACCUMULATEUR ECHANGEUR 5.3 PRODUCTION EAU CHAUDE