BELÜFTUNGSANLAGE  7  Filter  Alle Lüftungskomponenten wie Filterboxen, Kanäle, Klappen, usw… müssen nach DIN  25496 gebaut und geliefert werden. Pos.  Leistung  Pos.  EP  EUR  GP  EUR  7.1  Abluftfiltergehäuse, inkl. Filterelemente F7 und  H13. Filtergehäuse ist bauseits zu liefern .  Aufstellungsort: B009a  zur Aufnahme nachstehender Filterelemente:  Ausführung nach DIN 25 496  Vorfilterelement, 610x610x47, Filterklasse F7 nach  DIN EN 779; Filtermedium Glasfaser   Schwebstoff-Filterelement 610/610/292,  Filterklasse H13 nach DIN EN 1822. Filtermedium  Glasfaser  Ausführung:   Stabiles Stahlblechgehäuse aus Edelstahl,  Werkstoff1.4541, mit gasdicht eingeschweißter  Trennwand zur Unterteilung des Filtergehäuses in  eine Vor- und eine Schwebstoff- Filterkammer.   Beaufschlagung der Filterelemente: Vorfilterelement von oben nach unten  Schwebstoff-Filterelement von unten nach oben Durch vorgenannte Anordnung der Schwebstoff -  Filterzelle wird eine Verschleppung von  Schadstoffen auf die Reinluftseite als auch ein  Kondensatdurchbruch vermieden.  Platzsparende Anbindung von Roh - und  Reinluftleitung von oben an das Filtergehäuse.  Filterkopf vor gerüstet zum Anbau von 2 Stück  Hubabsperrschiebern.   Austauschkragen aus Aluminium mit  hinterschnittener Doppelnut- System KFK- zum  kontaminationsfreien Filterwechsel.  Gehäusedeckel aus Stahlblech, Werkstoff 1.4541,  1 Stück 