2.9  3-Wegekugelhahn, DN25 Aufstellungsort: R034 Medium: Chemieabwasser III  Typ: Whitey, oder gleichwertig. Modell: SS-45 x s10mm, Stellantrieb DN/PN der Rohrleitung: DN25/PN10  Antriebsart: el. 100/240 V, 50– 60 Hz  Schutzart: IP 44  Stellungsmelder: Endlagenschalter Anschlussart: Flansch Werkstoff: 1.4404  Werkstoffbelegung: DIN EN 10204/3.1 Summe Pos. 2.9 (Liefern + Montieren) 2 St.  ………………  ………………  2.10  E-Antriebe für vorhandene Kugelhähne Lieferung und Montage  Aufstellungsort: R001 Hersteller: Bürkert, oder gleichwertig. Typ: 3003  Antriebsart: el., 100/240 V, 50– 60 Hz  Schutzart: IP 44  Stellungsmelder: Endlagenschalter Das Wellenende der bestehenden  Armaturen ist zu prüfen .  Summe Pos.2.10 (Liefern + Montieren) 8 St.  ………………  ………………  2.11  Magnetventil, DN 25  Aufstellungsort: R001 Hersteller: Bürkert, oder gleichwertig Typ: 6213 EV  Antriebsart: el., 230V/50 Hz,  Werkstoff: 1.4408  Werkstoffbelegung: DIN EN 10204/3.1 Summe Pos. 2.11 (Liefern + Montieren) 3 St.  ………………  ………………  Summe Pos. 2 (liefern + montieren): ……………… 