3 Stück  9.2  Regelklappe DN 250   Laufzeit: 2,5 s / 90 Grad Drehwinkel  Handverstellung: Drucktaste, rückstellend  Drehwinkel: max. 95 Grad   Drehsinn: wählbar mit Schalter  Anschluss: Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm²   Leistungsverbrauch:  -Betrieb: 12 W  -Ruhestellung: 1,5 W   Stellungsrückmeldung: DC 2-10 V, max 0,5mA   Arbeitsbereich: DC 2...10 V   Ansteuerung Stellsignal Y: stetig, DC 0…10 V   Nennspannung: AC 24V, 50/60 Hz, DC 24V  Nenndrehmoment: 4 Nm.   Mechanische Drehwinkelbegrenzer und  Stellungsanzeige.   Konstante, lastunabhängige Laufzeit.  Stromabsenkung inRuhestellung.   Ausführung Drehantrieb mit stetiger  Ansteuerung, als Steckmotor für  Direktmontage auf Klappenachse.  Elektrischer Klappenantrieb mit überlastsicher  und wartungsfrei.   Technische Dokumentation  Materialzeugnisse   Gehäuseform: Lug   Anschluss mit Flanschen   Betriebdruck: PN 10   Einbaulänge nach EN 558-1/20   Dichtwerkstoff: TFM/FPM   Gehäusewerkstoff: Edelstahl 1.4404  Geeignet für Absperr - und Regelfunktionen für  gasförmige Medien.   Mit elektromotorischem Schwenkantrieb zu  Flanschmontage F14 nach ISO5210   Nenndruck: PN10   Gasdicht gegen innen und außen.  Fabrikat: ...................................  Typ: ...................................  Technische Daten:  Klappenantrieb: