ஒரு நீண்ட வாதமாக இவ்விரண்டு தொழில்நுட்ப ஆதரவாளர்களுக்கிடையே உள்ளது. இவற்றுள் சில தொடர்ச்சி இல்லாத உருஞ்சுவான் பகுதி கொண்ட வெற்றிடக் குழாய் சேகரிப்பான்களின் வடிவமைப்பு தொடர்பானவை. ஒரு கூரையின் மீது ஒரு வரிசை வெற்றிடக் குழாய்கள், சேகரிப்பு குழாய்களுக்கு இடையே இடமும் ஒவ்வொரு சேகரிப்பானின் இரண்டு பொதுமைய கண்ணாடிக் குழாய்களுக்கு இடையே வெற்றிடமும் கொண்டுள்ளன. ஒரு கூரையின் விஸ்தீரனத்தில் சேகரிப்பு குழாய்கள் மூடப்பட்டது ஒரு பகுதியே. வெற்றிடக் குழாய்களை தட்டைத் தகடு சேகரிப்பான்களுடன் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட கூரை பகுதியின் அடிப்படையில் ஒப்பிடுகையில், உறிஞ்சுவாங்களின் பரப்பளவுகளை ஒப்பிடுவதைக்க்கட்டிலும் வேறு ஒரு முடிவுக்கு வரலாம். மேலும், ஐஎஸ்ஓ (ISO) 9806 தரம் குறிக்கும் சூரிய வெப்ப சேகரிப்பான்களின் திறனை எவ்வாறு அளவிட வேண்டும் என்ற முறை சந்தேகத்திற்கிடமானது. ஏனெனில், இதை மொத்த பரப்பளவு அடிப்படையில் அல்லது உறிஞ்சுவான் பரப்பளவு அடிப்படையில் அளவிடப்பட முடியும் என்பதால். துரதிருஷ்டவசமாக, பி.வி. குழுமங்கள் (PV Panels) போல் வெப்ப சேகரிப்பான்களுக்கு சக்தி வெளியீடு கொடுக்கப்படுவதில்லை. வாங்கியவர்கள் மற்றும் பொறியாளர்கள் தகவல் முடிவுகளை எடுக்க இது கடினமாக்குகிறது.

தட்டைத் தகடு சேகரிப்பான்கள் வெற்றிடக் குழாய்களைவிட பொதுவாக அதிக வெப்பத்தை சூழலுக்கு இழக்கின்றன. இந்த இழப்பு வெப்பநிலை வேறுபாட்டுடன் அதிகரிக்கிறது. அவை செயல்முறை நீராவி உற்பத்தி போன்ற உயர் வெப்பநிலை பயன்பாடுகளுக்கு பொருத்தமற்றவை. தட்டைத் தகடுகள் ஒப்பிடும்போது வெற்றிடக் குழாய் சேகரிப்பான்கள் மொத்தப் பகுதிக்கு உரிஞ்சுத் தகடுப் பகுதி விகிதம் குறைவாகக் கொண்டிருக்கின்றன (பொதுவாக மொத்த பரப்பளவில் 60-80%). (முந்தைய வடிவமைப்புகளில் உறிஞ்சு பகுதி சேகரிப்பான் குழுமத்தில் 50% மட்டும் ஆக்கிரமித்தது. எனினும், தொழில்நுட்பம் வளர வளர உறிஞ்சு பரப்பளவை அதிகரிக்க இது மாறிவிட்டது.) உறிஞ்சு தகடு பகுதியின் அடிப்படையில், மிகு வெற்றிடக் குழாய் அமைப்புகள் சமமான தட்டைத் தகடு அமைப்புகளை விட சதுர மீட்டருக்கு திறமையாக உள்ளன. கூரை இடம் குறைவாக உள்ள இடத்திற்கு இவைகள் பொருத்தமாக உள்ளன. உதாரணமாக, ஒரு கட்டிடத்தில் வசிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை பொருத்தமான மற்றும் இருக்க வேண்டிய கூரை இடத்தின் சதுர மீட்டரை விட அதிகமாக உள்ள இடங்களுக்கு. பொதுவாக, நிறுவப்பட்ட சதுர மீட்டருக்கு, வெற்றிடக் குழாய்கள் சற்றே அதிக சக்தியை வழங்குகின்றன. சுற்றுப்புற வெப்பநிலை குறைந்த போது (எ.கா. குளிர்காலத்தில்) அல்லது வானம் நீண்ட காலம் மந்தாரமாக உள்ள போது. இருப்பினும், அதிக சூரிய ஒளி மற்றும் சூரிய வெப்பம் இல்லாத பகுதிகளில் கூட, சில குறைந்த விலையுள்ள தட்டைத் தகடு சேகரிப்பான்கள் வெற்றிடக் குழாய் சேகரிப்பான்களை விட செலவு திறமையானதாக இருக்க முடியும். பல ஐரோப்பிய நிறுவனங்கள் வெற்றிடக் குழாய் சேகரிப்பான்களை உற்பத்தி செய்தபோதும், வெற்றிடக் குழாய் சந்தையை கிழக்கு உற்பத்தியாளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றனர். பல சீன நிறுவனங்கள் 15-30 ஆண்டுகள் நீண்ட சாதகமான சுவடுகளை பதிவு செய்துள்ளனர். இரண்டு சேகரிப்பான் தொழில்நுட்பங்கள் (தட்டைத் தகடு மற்றும் வெற்றிடக் குழாய்) நீண்ட கால நம்பகத்தன்மையில் வேறுபடுகின்றன என்று எந்தத் தெளிவான சான்றுகளுமில்லை. எனினும், வெற்றிடக் குழாய் தொழில்நுட்பம் இளமையாக உள்ளது. மற்றும் (குறிப்பாக மூடிய வெப்பக் குழாய்களுடன் புதிய பதிப்புகளுக்காக) தட்டைத் தகடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் உபகரணங்களின் வாழ்நாள் சமமாக் கொண்டதென இன்னும் நிரூபிக்க வேண்டும். வெற்றிடக் குழாய்களின் கூறுநிலைமை நீடித்தல் மற்றும் பராமரிப்பு ஆகியவற்றில் நன்மைபயப்பதாக முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு குறிப்பிட்ட குழாயில் வெற்றிடம் குறைகிறது எனில்.

ஒரு கொடுக்கப்பட்ட உறிஞ்சு பரப்பில், வெற்றிடக் குழாய்கள் பரந்த சுற்றுப்புற வெப்பநிலைகள் மற்றும் வெப்ப தேவைகளின்மேல் தங்கள் திறனை எனவே தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும். அநேக காலநிலைகளில், தட்டைத் தகடு சேகரிப்பான்கள் பொதுவாக வெற்றிடக் குழாய்களை விட குறைந்த செலவு தீர்வாக இருக்கும். வரிசைகளில் வைக்கின்ற போது, ஒரு சதுர மீட்டர் அடிப்படையில் பதிலாக கருதப்படுகிறபோது, திறமையான ஆனால் விலை அதிகமான வெற்றிடக் குழாய் சேகரிப்பான்கள் குளிர்காலத்தில் நிகர நன்மை மற்றும் கோடை மாதங்களில் உண்மையான நன்மை கொடுக்க முடியும். அவைகள் குளிர் சுற்றுப்புற வெப்பநிலைக்கு நன்றாக பொருத்தமானதாக இருக்கின்றன. மற்றும் தொடர்ந்து குறைந்த சூரிய ஒளி மற்றும் சூழல்களில் நன்றாக வேலை செய்கின்றன. சதுர மீட்டருக்கு தட்டைத் தகடு சேகரிப்பான்களை விட தொடர்ந்து வெப்பத்தை கொடுக்கின்றன. ஒரு ஊடகத்தின் மூலம் நீரை குறைந்த அளவு (அதாவது Tm-Ta) சூடேற்றுவது தட்டைத் தகடு சேகரிப்பான்களால் மிகவும் திறமையாக செய்யப்படுகிறது. வீட்டு வெந்நீர் அடிக்கடி இந்த நடுத்தர வகையைச் சார்ந்தது. மெருகிட்ட அல்லது மெருகிடப்படாத தட்டை சேகரிப்பான்கள் நீச்சல் குள நீரை வெப்பமூட்டுதலுக்கு விரும்பும் சாதனங்கள் ஆகும். வீட்டு தண்ணீர் 20 ° சி-க்கும் குறைவாக சூடேற்றப்பட வேண்டும் என்றால், மெருகிடப்படாத சேகரிப்பான்கள் வெப்பமண்டல அல்லது மித வெப்ப மண்டல சூழலில் பொருத்தமானதாக இருக்கலாம். ஒரு எல்லைக்கோட்டு வரைபடம் எந்த புவியியல் மண்டலம் (வெப்ப திறன் மற்றும் சக்தி/செலவு இரண்டும்) மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது என்பதை காட்ட முடியும்.

திறன் தவிர, மற்ற வேறுபாடுகள் உள்ளன. EHPT-ன் வேலை அவைகளின் வெப்பக் குழாய்கள் காரணமாக வெப்ப ஒரு வழி வால்வு. இது அவைகளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அம்சம் கருதப்படக்கூடிய ஒரு உள்ளார்ந்த அதிகபட்ச இயக்க வெப்பநிலையை வழங்குகிறது. குறைவான வாட்டமான (aerodynamic) இழு விசைக் கொண்டதனால் அவைகளை அது கட்டிப்போடாமல் கூரை மீது வைக்க அனுமதிக்கலாம். அவைகள் கீழே இருந்து கூடுதலாக மேலாக வெப்ப கதிர்வீச்சு சேகரிக்க முடியும். முழு அமைப்பையும் நிறுத்திவைக்காமல் குழாய்களைத் தனித்தனியாக மாற்ற முடியும். குழாய்களினுள்ளே ஒடுக்கம் அல்லது அரிப்பு இல்லை. சில சந்தைகளில் வெற்றிடக் குழாய் சேகரிப்பான்களின் பரந்த தழுவல்களுக்கு ஒரு தடையாக இருப்பது உள் வெப்ப அதிர்ச்சி சோதனைகளை கடந்து செல்வது. இதற்குத் தேவை ஐஎஸ்ஓ 9806-2 பகுதி 9 வர்க்கம் b ஆயுள் சான்றிதழ் . பாதுகாப்பற்ற வெற்றிடக் குழாய் சேகரிப்பான்கள் குளிர்ந்த நீர் நிரப்பப்படுமுன் நீண்டநேரம் முழு சூரியனுக்கு வெளிப்படுத்தினால், குழாய்கள் விரைவான வெப்பநிலை மாற்றம் காரணமாக சிதையலாம். அவைகளின் வாழ்நாள் முழுவதும் வெற்றிடக் கசிவு என்ற கேள்வி கூட இருக்கிறது. தட்டை குழுமங்கள் நீண்ட காலமாகவே இருக்கின்றன, மற்றும் அவைகள் விலை குறைந்தவை. அவைகளை சுத்தம் செய்ய எளிதாக இருக்கும். தோற்றம் மற்றும் எளிதாக நிறுவுதல் போன்ற மற்ற பண்புகள் சார்புடையவை.

தட்டைத் தகுடு மற்றும் வெற்றிடக் குழாய் சேகரிப்பான் ஒப்பீடுகள்
மின்னுற்பத்திக்கு சூரிய சேகரிப்பான்கள் வகைகள்
வெப்ப சேகரிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் சூரிய சேகரிப்பான்களின் வகைகள்
தட்டைத் தகடு சேகரிப்பான்கள்