Dalgıç Pompa Sistemleri
Hızlı Erişim
Kaliteli ve hızlı dalgıç pompa hizmeti Kuzey Dalgıç Pompa ile sizlerle.
DALGIÇ POMPA HİZMETLERİ
Azalan yer üstü su kaynakları, yeraltı sularını kullanma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Mevcut pompalarla NPSH problemi sebebiyle max. 7m. derinlikteki suların pompalanabilmesi daha derinden su emişi yapabilecek pompaların imalat zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.
Bu sistemler içerisinde sağladığı avanatjlar dolayısıyla kullanımı en yaygın sistem dalgıç pompalardır.
DALGIÇ POMPALARDAN BEKLENEN ÖZELLİKLER:
- Korozyon ve aşınmaya mukavemet
- Yüksek performans
- Ucuz işletme giderleri
- Kolay servis ve bakım
DALGIÇ POMPA SEÇİMİNDE VE ÇALIŞTIRILMASI ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
- Max. pompa dış çapı, pompanın çalışacağı min kuyu çapından küçük olmalıdır.
- Kuyunun ihtiva ettiği kum miktarı pompa firmalarının belirttiği değerden daha fazla olmamalıdır.
- Kuyu debisi max pompa debisinden az olmamalıdır.
- Çalışma noktası pompanın max. verim bölgesinde kalacak şekilde pompa tipi belirlenmelidir.
- Aynı işi yapan iki farklı motor güçlü pompadan küçük motor güçlü olan tercih edilmelidir.
- Pompanın daldırma derinliği katalogda verilen NPSH değerine uygun olacak şekilde çalıştırılmahdır.
- Dalgıç motor frekans, voltaj değerleriyle, pompanın çalıştırılacağı yerin voltaj ve frekans değerleri aynı olmalıdır.
- Pompa seçimi yapılırken boru kayıpları göz önüne alınmalı ve mano-metrik yükseklik kayıpları içermelidir.
- Pompanın açık vana konumunda çalıştırılması kavitasyon tehlikesini arttırır, motorun radyal ve tahdit yatağına zarar verir.
- Pompanın kapalı vana konumuna yakın çalıştırılması motor Michell yatağının aşırı yüklenmesine ve yatak ömrünün dolayısıyla motor ömrünün kısalmasına sebep olur.
- Motor akımına uygun olacak şekilde termik ayarının yapılması motoru aşırı yüklemelerden korur.