

Datça Haber Gazetemizde 18.01.2019 tarihli 1713 sayısında yayınlanan ` DATÇA` DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ İSYAN ETTİRDİ !CAN`DAN BEZDİRDİ ` haberimiz üzerine, Datça Tüketici Hakları Derneği Başkanı Orhan Keskinsoy ,söz konusu haber metnini ,Konunun uzmanı olan Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Teknik Müdürü ,Datça`nın da tanıdığı Mustafa Öztürk`e mail göndererek nedenleri ve çözüm yollarını sordu.
DATÇADA ELEKTRİKLER NEDEN SIK SIK KESİLİYOR? ÇÖZÜMÜ NEDİR?
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi Teknik Müdürü Mustafa Öztürkün elektrik kesintileriyle ilgili yaptığı açıklamaları ve çözüm önerileri şu şekilde
Orhan Bey ;
18.01.2019 tarihli Datça Haber gazetesinde " DATÇADA ELEKTRİK
KESİNTİLE Rİ İSYAN ETTİRDİ,CANDAN BEZDİRDİ " haberi üzerine, bir Datça
sevdalısı olarak bu konudaki görüşlerimi sizlerle paylaşarak ilgili Dağıtım Şirketinin dikkatini çekmek istedim. Çünkü ; Datça kışın yıllardır aynı sorunla karşı karşıya kalmakta ve halk mağdur olmaktadır. Çözüm de bir türlü bulunamamaktadır. Yoğun yağıştan dolayı Datçada meydana gelen arızalar Marmaris Datça Enerji Nakil Hattından kaynaklandığı gibi Alçak Gerilim Şebekesinden de kaynaklanmaktadır. Buda vatandaşların can ve mal emniyetini tehlikeye sokmaktadır.
1) 31,5 kV olan Marmaris Datça ENH izolatörleri Cam veya Porselen İzolatörlerdir .Bu izolatörler arzulanan elektriksel yalıtım ve mekanik desteği sağlamalarına rağmen; esnek olmayıp, her türlü darbeye, basınç ve deprem karşısında da kırılgan olması, tuzlanma ve atmosferik kirlenmeye
meyilli izolatörlerdir. İzolatörlerden birinin çatlama veya kırılması durumunda nemli veya yağışlı havalarda kaçak akımlara dolayısı ile enerji kesintilerine neden olmaktadır.
2) Sahil kesimlerinde, yağışlı, sisli ve nemli bölgelerde 2010
yıllarından beri Enerji Nakil Hatlarında " Kompozit Silikon İzolatörler" kullanılmaktadır. Ancak; Marmaris Datça Enerji Nakil Hattında mevcut hattın travers konsol tiplerinin bu izolatörlerle değiştirilmesi teknik olarak mümkün olup olmadığı bilinmemekle birlikte, maliyet açısından pahalıya mal olacağından hattın izolatörlerinin değiştirilmesi mümkün olmayabilir.
3) Alçak Gerilim Şebekesinde ; AG izolatörlerinin çatlak olması, abonelerin Elektrikli ısıtıcıları yoğun bir şekilde kullanması gibi nedenler yağış ve yıldırımlı havalarda arızalara sebep olmaktadır. Dağıtım Şirketinin hemen ve acilen yapması gerekenler :
1) Marmaris Datça Enerji Nakil Hattının Periyodik bakımının hemen yapılması,
2) Hattaki bütün izolatörlerin Termel Kameralarla kontrol edilmesi. Kırık ve çatlak olanların hemen değiştirilmesi,
3) ENHda sehimlerin kontrol edilmesi,
4) Bütün AG Şebekesinin Periyodik Bakımının yapılması.
Size ve tüm Datçalı lara sağlıklı , bol enerjili günler diliyorum.
Mustafa Öztürk
EMO Ankara Şubesi
Teknik Müdür