Máy phát điện Deu t z: Máy phát điện DEU T Z D2009 L 03 Máy phát điện DEU T Z TBD 22 B- 6 D5 máy phát điện Deu t z DG Trở lại: Máy phát điện Deu t z Model tổ may phat dien DEU T Z: V DE 18 Công suất liên tục của may phat dien DEU T Z( 50 HZ) 13 KW/ 16 KVA Công suất dự phòng của may phat dien DEU T Z( 50 HZ) 14 KW/ 18 KVA Tần số/ tốc độ 50 Hz/ 1500( vòng/ phút) Điện áp 220 V/ 380 V Pha 3 pha, bốn dây Nhiên liệu chạy máy Dầu diesel ĐỊNH NGHĨA CÔNG SUẤT THEO TIÊU CHUẨN ISO 8528 Công suất liên tục PRP là công suất lớn nhất sử dụng được đối với nguồn cung cấp cho tải thay đổi với mức tải trung bình bằng 70 của PRP. Cho phép quá tải tức thời 10 tổng cộng 1 giờ trong mỗi 24 giờ hoạt động. Công suất dự phòng LTP là công suất ứng dụng để làm nguồn dự phòng khi có sự cố lưới điện cho phụ tải biến động thường xuyên. Không cho phép quá tải. Thời gian làm việc trong năm không quá 500 giờ trong đó thời gian chạy liên tục không quá 300 giờ. Nhà máy sản xuất Deu t z AG( Germany) Model D2009 L 03 Tốc độ 1500 rpm Công suất dự phòng 15 kW Công suất liên tục N/ A Số xi lanh 4 thì, 3 xi lanh, xếp thẳng hàng. Kiểu hút khí Tự nhiên Đường kính xi lanh và hành trình piston 90 x 90 mm Dung tích xi lanh 1.7 L Dung tích nhớt N/ A Dung tích nước làm mát N/ A Mức tiêu hao nhiên liệu: Tại 100 tải 4.8 L/ h Tại 75 tải 3.6 L/ h Nhà máy sản xuất Mar elli Motor i( Ý) Model MJ B 160 SA Công suất đầu ra 14 KW Hệ số công suất( Cos Phi) 0.8 Độ dao động điện áp 0.5 Loại máy không có vỏ cách âm( cấu hình tiêu chuẩn) Kích thước: 1150 500 1000 mm( L* W* H) Trọng lượng: 400 kg Loại có vỏ cách âm Kích thước: 1400 800 1350 mm( L* W* H) Trọng lượng: 650 kg THÔNG SỐ BẢNG ĐIỀU KHIỂN Là một bảng điều khiển tự động và thông minh được thiết kế với một thiết kế trực quan và thân thiện với người sử dụng. Một màn hình lớn hiển thị cho các ứng dụng khác nhau. Nó có thể thực hiện nhiều chức năng bao gồm: đề máy, dừng máy, đo dữ liệu, báo động lỗi... Điều khiển này sử dụng màn hình LED, hoạt động dễ dàng và đáng tin cậy Tự động khởi động/ dừng, chuyển tải và báo động của máy phát điện; Ba kênh analog đầu vào, có thể liên kết với điện trở loại nhiệt độ/ áp suất/ mức nhiên liệu, một số cảm biến nhiệt độ và áp suất có thể được sử dụng trực tiếp( thí dụ VDO, DAT CON, CUMMINS). Hiển thị năng lượng tích luỹ của máy phát điện. Tuỳ chọn số lần khởi động thành công. Phạm vi nguồn cung cấp rộng, có khả năng làm việc với các mức điện áp khác nhau của ắc qui. Tất cả các thông số sử dụng điều chế kỹ thuật số, từ bỏ điều chế tương tự bằng cách sử dụng chiết áp, độ tin cậy và ổn định đang gia tăng; Các thông số hiển thị của máy phát điện: Điện áp, dòng điện, tần số, công suất, hệ số cos, áp lực nhớt, điện áp bình ac qui, nhiệt độ máy, số giờ chạy máy. Các chức năng bảo vệ: Áp lực nhớt thấp Nhiệt độ máy cao Điện áp thấp và cao Vượt tốc Dao động điện áp và tần số Vỏ cách âm máy phát điện được thiết kế bởi các kỹ sư chuyên nghiệp dựa trên kinh nghiệm nhiều năm, Bây giờ chúng tôi có thể làm cho tiếng ồn của máy phát điện ít hơn 80- 85 dB( A) tại 1 m, hoặc 70~ 75 dB( A) tại 7 m, 60~ 65 dB( A) tại 15 m. Không khí hút và xả đa chiều bảo đảm hiệu suất của máy phát điện. Kích thước vỏ lớn kết hợp vật liệu giảm âm chuyên dùng làm giảm tiếng ồn của máy. Giảm chấn bằng cao su và các vật liệu linh hoạt, giảm độ rung. Thùng nhiên liệu hỗ trợ máy phát điện chạy trong 8 giờ. Buồng máy được thiết kế là thép lạnh. Vỏ cách âm là tôn mạ kẽm có khả năng chống ăn mòn, được sơn tĩnh điện chất lượng cao. Vỏ máy được thiết kế có tính thẩm mỹ cao. Ổ khoá và bản lề làm bằng thép không rỉ. Vỏ cách âm phù hợp với tất cả các điều kiện thời tiết. Chống cháy, chống thấm nước và chống bụi. Vật liệu cách âm chất lượng cao có thể làm giảm tiếng ồn hiệu quả. Thùng nhiên liệu lớn được bảo vệ bằng khung sắt Tính năng bảo trì: Cửa có góc quay 180 và tháo rời dễ dàng để bảo trì. Khoá cửa có thể cho phép mở ra và đóng chặt lại. Có đèn bên trong để bảo trì. An ninh và an toàn: Cửa sổ trong suốt có thể xem bảng điều khiển dễ dàng. Nút dừng khẩn cấp đặt bên ngoài buồng lái thuận tiện xử lý cho sự cố khẩn cấp. Lỗ châm nước làm mát được thiết kế ngoài vỏ máy, thuận tiện cho việc bảo trì. Lọc nhiên liệu và ac qui có thể được thay thế và bảo trì dễ dàng. Quạt làm mát và ac qui được bảo vệ an toàn. Cách nhiệt hệ thống thoát nhiệt, thoát khói với buồng máy.