Quảng Ninh: Đã cấp điện trở lại cho hầu hết khách hàng Năng lượng Việt Nam Online Quảng Ninh: Đã cấp điện trở lại cho hầu hết khách hàng 21: 37| 31/ 07/ 2015 Tổng công ty Điện lực miền Bắc( EVN NPC) cho biết, tính đến 18 giờ 30 ngày 31/ 7, đã cấp điện trở lại cho hầu hết khách hàng, chỉ còn 281 khách hàng xã đảo Bản Sen, Minh Châu( Vân Đồng), xã đảo Vĩnh Thực( Móng Cái)- Quảng Ninh chưa cấp điện trở lại do không đủ điều kiện an toàn. Mưa lũ ở Quảng Ninh: Nhiều nơi được cấp điện trở lại Theo thường trực BCH PCTT& TKCN Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, lưới điện 110 kV vận hành an toàn. Đến 10 h 00 ngày 30/ 7/ 2015, do đập nước của Công ty than 790 có nguy cơ bị vỡ, để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, theo lệnh của Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc( A1), TBA 110 kV Mông Dương đã tách MBA T 1 và chuyển toàn bộ sang MBA T 2 cấp điện cho khách hàng. Khi có lệnh sơ tán của UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ cắt điện toàn bộ TBA và di chuyển công nhân trực đến vị trí an toàn. Đối với lưới phân phối, thời điểm mất điện lớn nhất trong ngày 26/ 7 và 27/ 7/ 2015 là 35 đường dây trung thế, 212 TBA và 36.508 khách hàng. Đến thời điểm 18 giờ 30 ngày 31/ 7, toàn bộ phụ tải quan trọng( bệnh viện, trạm bơm chống úng) đã được cấp điện trở lại, đặc biệt là các mỏ khai thác than. Công ty Điện lực Quảng Ninh đã khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho hầu hết khách hàng. Tuy nhiên, hiện còn 281 khách hàng tập trung ở khu vực xã đảo Minh Châu, Bản Sen( huyện Vân Đồn) và xã đảo Vĩnh thực( TP Móng Cái), chưa được cấp điện trở lại, trong đó có 157 khách hàng đã di dân ra khỏi nơi ở theo yều cầu của chính quyền nên không sử dụng điện. Dự kiến, số khách hàng tại xã đảo Vĩnh Thực( TP Móng Cái) sẽ được cấp điện trở lại trong ngày 1/ 8/ 2015. Các khách hàng ở các xã đảo Bản Sen, Minh Châu( Huyện Vân Đồn) do nước đang ngập sâu, do đó, không đủ điều kiện an toàn. Công ty Điện lực Quảng Ninh/ Điện lực Vân Đồn sẽ được cấp điện trở lại ngay khi đủ điều kiện an toàn. Hiện nay, BCH PCTT& TKCN Tổng Công ty, PC Quảng Ninh và các điện lực, Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc và các chi nhánh miền Đông, Hạ Long ứng trực 24/ 24, đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, nỗ lực khắc phục sự cố và đảm bảo an toàn cho CBCNV và người lao động khi công tác tại hiện trường. Thiệt hại thống kê đến ngày 31/ 7:+ Đối với các đường dây Trung áp: Bị sạt, lở: 46 cột Bê tông ly tâm; 600 m dây AC 50 và các phụ kiện xà, sứ kèm theo các cột.+ Đối với các trạm biến áp: Hỏng 03 máy biến áp; Hỏng 03 cầu chì 35 kV, 03 quả Chống sét van 35 kV; 02 tủ hạ áp.+ Đối với đường dây hạ áp: Gẫy, đổ, nghiêng: 118 cột. Hỏng hơn 1.213 công tơ 1 pha và 03 công tơ 3 pha. Sụt, gãy 05 m tường bao Điện lực Cô Tô; khoảng 3400 m dây hạ thế các loại; 01 Ap to mat tổng 1000 A; 01 Ap to mat tổng 250 A; 01 Ap to mat tổng 300 A và rất nhiều phụ kiện khác( xà, sứ, kẹp xiết...). Từ khoá: Sự cố lưới điện EVN NPC Điện lực Quảng Ninh