Nguyên tắc hoạt động của tủ điện phòng cháy chữa cháy Hotline: 0936 995 663- 0975 135 635 Hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các khu chế biến sản xuất, nhà kho hàng hoá hay các khu chung cư, nhà cao tầng có vai trò cực kỳ quan trọng để có thể kịp thời ứng phó với các tình huống hoả hoạn đột ngột xảy ra, hạn chế nhữn Hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các khu chế biến sản xuất, nhà kho hàng hoá hay các khu chung cư, nhà cao tầng có vai trò cực kỳ quan trọng để có thể kịp thời ứng phó với các tình huống hoả hoạn đột ngột xảy ra, hạn chế những thiệt hại to lớn về người và của. Thông thường, một hệ thống phòng cháy chữa cháy thường có các loại bơm như sau:+ Bơm bù áp+ Bơm điện+ Bơm diesel hoặc xăng Việc điều khiển các máy bơm trên phải tuân thủ theo quy tắc riêng, cụ thể như sau Điều khiển máy bơm bù áp Loại bơm này có chức năng duy trì áp lực đường ống. Khi áp suất đạt ngưỡng dưới máy bơm sẽ hoạt động, khi áp suất đạt ngưỡng trên máy bơm sẽ dừng. Các máy bơm này thường có công suất nhỏ và nhỏ hơn máy bơm chính. Có 2 loại khởi động chính cho hệ thống này là sao- tam giác và khởi động trực tiếp DOL. Lựa chọn hình thức khởi động nào cần phải căn cứ vào công suất của máy bơm, thường thì người ta sử dụng dạng khởi động trực tiếp. Áp suất hệ thống thường được thiết kế là 8- 10 bar. Yêu cầu đối với các tủ điều khiển này là cần lưu ý đến áp suất đường ống, độ sụt áp đường ống. Vì thế, bơm bù áp có thể hoạt động kể cả khi không có sự cố cháy xảy ra để luôn duy trì áp suất trên đường ống đạt yêu cầu. Điều khiển máy bơm điện( máy bơm chính) Khi có các đám cháy, loại máy bơm này sẽ hoạt động. Vì thế công suất sử dụng cho các máy bơm này là rất lớn. Một lưu ý với loại này là những hệ thống bơm lớn có thể có kèm thêm bơm dự phòng, bơm mồi cho bơm chính. Cần thiết kế tủ điện điều khiển bơm cứu hoả đảm bảo tính tuần tự khởi động của các máy bơm. Lưu ý đến tính độc lập nguồn cấp cho các máy bơm vì khi có hoả hoạn xảy ra thường gây ra mất điện, khi có phải có các máy bơm diesel/ xăng để bơm dự phòng Điều khiển máy bơm Diesel/ xăng Yêu cầu điều khiển của máy bơm này phức tạp hơn do có phần điều khiển động cơ Diesel. Bản thân động cơ hiện đại thường có bộ điều tốc điện tử việc khởi động và điều tiết áp lực có thể điều khiển thông qua bộ điều khiển/ điều tốc( tín hiệu analog/ số). Với loại bơm này thì không cần phần mạch lực cấp nguồn cho máy bơm vì máy bơm chạy bằng diesel. Tủ điện sẽ bao gồm phần điều khiển là chính. Lúc này nguồn nuôi sẽ là điện ac quy. Một lưu ý khi thiết kế tủ điện điều khiển bơm diesel là động cơ dùng cho phòng cháy ít khi được hoạt động. Cần có chế độ chạy động cơ định kì( động cơ để quá lâu không dùng khó khởi động). Và tủ điện điều khiển máy bơm cứu hoả diesel cần có sạc nguồn cho ac quy vì ac quy sẽ hết điện áp nếu không được sạc, hoặc điện yếu không đủ điện khởi động động cơ diesel. Tủ điều khiển máy bơm diesel đưa ra tín hiệu điều khiển động theo chu kì như sau: khởi động động cơ lần một 10 đến 15 s nếu không khởi động được thì phải dừng quá trình khởi động lại chờ trong 10 s để ac quy hồi điện. Nếu sau một số lần khởi động không được thì cần dừng máy và cảnh báo để kĩ thuật khắc phục tình trạng động cơ không khởi động được. Với loại động cơ có bảng điều khiển điện tử thì tủ điều khiển bơm chữa cháy không cần quy trình khởi động như trên mà bản thân bộ điều khiển sẽ tự khởi động theo lập trình của nhà sản xuất. Khi có bảng điều khiển điện tử. Tủ điện điều khiển bơm chỉ cần đưa ra tín hiệu chạy/ dừng động cơ. Với các hệ thống pccc của ngành xăng dầu, cần có hệ thống tạo bọt, trộn hoá chất vì dập cháy xăng dầu không dùng nước được