Chú ý khi lắp đặt hệ thống điện cho thang máy tải hàng Bất kì hệ thống thang máy tải hàng nào cũng có hệ thống điện để điều khiển mọi hoạt động của thang máy. Thang máy tải hàng không giống như những loại thang máy tải khách hay thang máy gia đình. Đây là loại thang máy chỉ chuyên dùng để tải hàng nên thường có trọng tải và cabin lớn. Chạy dây điện trong cabin thang máy tải hàng 2. Nối đất cho phần điện của thang máy tải hàng 3. Trong quá trình sử dụng thang máy tải hàng cần chú ý Thang máy tải hàng được thiết kế để tải hàng nên không được sang trọng hay đẹp như thang máy tải khách. Đặc biệt hệ thống điện của thang máy tải hàng cũng khác với những loại khác. Khác nhau về đặc tính kỹ thuật, hệ thống chiếu sáng và hệ thống điều khiển. Trong thực thế thì hệ thống điện của thang máy tải hàng ở một số công ty cũng không được chú trọng. Chính vì vậy mà tai nạn về điện ở những thang máy tải hàng thường rất lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm của lao động hoặc người sử dụng thang máy tải hàng. Nên để đảm bảo an toàn cho hệ thống thang máy tải hàng, khi lắp đặt hệ thống điện thì các nhân viên thang máy cần chú ý một số điểm sau: Đối với hệ thống thang máy tải hàng, việc tiếp xúc nhiều với hàng hoá làm ảnh hưởng không nhỏ đến độ bền cơ học của các vật liệu trong thang máy. Nhất là hệ thống dây dẫn điện dễ bị mài mòn do thang máy tải hàng hoạt động trong môi trường nhiều hàng hoá. Nên khi lắp đặt hệ thống điện trong thang máy tải hàng cần chú ý nhiều hơn vấn đề sau: Phải dùng dây dẫn hay cáp cách điện bằng cao su Khi đấu nối bảng điều khiển hay các kẹp đấu phải dùng các dây dẫn hoặc cáp ruột đồng loại nhiều sợi có tiết diện nhỏ nhất 0.5 mm 2. Mọi đầu dây dẫn phải được sản xuất đúng thiết kế. Tiết diện nhỏ nhất của các ruột cáp và dây dẫn phải là 1.5 mm 2 đối với ruột đồng và 2.5 mm 2 đối với ruột nhôm.- Phải sử dụng các dây dẫn ruột đồng ở mạch điều kiển từ hàng kẹp đấu dây của các tầng và hàng kẹp đấu dây trong buồng thang đến các thiết bị bảo hiểm, và ở các mạch dễ hỏng do phải chịu va đập hay chuyển động thường xuyên Cáp và ống mền dây dẫn phải được bố trí và cố định để đảm bảo buồng thang chuyển động chúng không bị cọ sát vào các kết cấu thang Dây dẫn điện vào buồng thang phải là cáp mền nhiều ruột hay dây mền nhiều sợi được lồng trong một ống chung cao su mền, khi đó phải có ít nhất 2 ruột cáp hoặc hai dây dẫn dự phòng. Các hộp và bảng đặt thiết bị phải được cố định và chắc chắn. Để nối đất cabin thang nên dùng một trong các ruột cáp hay ruột trong các dây dẫn cách điện. Các buồng dẫn hướng kim loại, các đối trọng và các kết cấu kim loại của rào chắn giếng thang đều phải được nối đất. Khi bộ phận chuyển động, thang máy và các thiết bị được đặt trên các đệm giảm sốc và đệm cách âm thì các dây nối đất phải có các vòng bù. Các đầu ống và vỏ bọc bằng kim loại đều phải được nối tắt bằng cách hàn. Không được làm đổ nước hoặc chất lỏng trong cabin thang máy tải hàng dễ làm chập điện. Không để hàng hoá quá nhiều ảnh hưởng đến hệ thống điện trong cabin thang. Hạn chế đi cùng với hàng khi không cần thiết. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện của thang máy nhằm đưa ra biện pháp khắc phục sớm nhất. Bài viết được đăng trong mục Tin Thang Máy, Tin tức với thẻ chú ý, thang máy, thang máy tải hàng. Những điều nên và không nên khi sử dụng thang máy