Giới thiệu- Bảo trì hệ thống chữa cháy bếp Range Guard| Diễn Đàn SEO Top- Forum SEO- Cộng Đồng SEO Việt Nam Giới thiệu Bảo trì hệ thống chữa cháy bếp Range Guard Thảo luận trong' Cần bán' bắt đầu bởi anh thu 2017, 25 Tháng năm 2020. anh thu 2017 Member heo luật của bộ Công an PCCC về bảo trì bảo dưỡng nên tiến hành bảo dưỡng bảo trì 3 tháng 1 lần. Việc thực hiện bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC Hệ thống báo cháy tự động cần được thực hiện bởi các công ty uy tín, đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao uy tín chất lượng mới đảm bảo hoạt động tốt cho hệ thống báo cháy xuyên suốt thời gian kinh doanh sản xuất. Quy trình kiểm tra bảo trì hệ thống chữa cháy bếp Range Guard cho nhà hàng, khách sạn Ngắt điện 220 VAC cung cấp cho tủ chuyển nguồn Kiểm tra bình chứa hoá chất K Tháo chai kích CO 2 ra khỏi bộ kích. Kiểm tra miếng đệm trên đầu chai kích có còn nguyên vẹn, nếu hư hỏng phải thay thế. Gạt cần kéo bên trong tủ kích để bộ kích không thể bị kích khi tháo đầu dò nhiệt hoặc nút kéo xả khẩn. Nới lỏng ốc siết cáp của đường đầu dò nhiệt. Tháo tất cả miếng cầu chì( Fus sible link) trong các bộ dò nhiệt để vệ sinh Dùng xà phòng hoặc chất tẩy rửa vệ sinh dầu mỡ bám trên tất cả các bộ dò nhiệt, vệ sinh hệ đường ống đãn dây cáp của đầu dò nhiệt. Gỡ đầu bít của các đầu phun để vệ sinh. Dùng xà phòng hoặc chất tẩy rửa vệ sinh tất cả các đầu phun và đường ống dẫn Gắn lại các đầu phun và các bộ dò nhiệt. Tháo nút kéo khẩn để vệ sinh bên trong. Vệ sinh tủ chuyển nguồn 220 VAC- 24 VDC Cài đặt lại hệ thống như ban đầu( Chưa lắp chai kích khí CO 2 vào bộ kích) để test hệ thống không phun xả hoá chất. Đốt 1 đầu dò nhiệt bất kỳ để kiểm tra sự kích hoạt của hệ thống; Kiểm tra hệ thống có được kích hoạt bằng cách nhìn xem kim của bộ kích hoạt có bị đẩy ra so với vị trí ban đầu; chuông kêu, các tiếp điểm trong tủ chuyển nguồn chuyển đổi trạng thái.( Đốt cầu chì để test thử hệ thống chỉ khi có linh kiện thay thế). Thay thế cầu chì vừa bị đốt, đặt hệ thống lại như trạng thái ban đầu. Test nút kéo xả khí khẩn cấp. Kiểm tra sự hoạt động của hệ thống như khi test với cầu chì. Cài đặt hệ thống lại như ban đầu. Lắp bình kích vào hệ thống để hệ thống vào trạng thái sẵn sàng bảo vệ. Lưu ý: Khi kiểm tra chúng ta ghi lại những thiết bị, hệ thống pccc hư hỏng hoặc là hoạt động không tốt để có biện pháp thay thế kịp thời. Công ty PCCC Hải Phát chuyên bảo trì hệ thống chữa cháy cháy bếp Range Guard chuyên nghiệp Là thế mạnh của PCCC Hải Phát với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi, cung cấp dịch vụ trọn gói: tư vấn thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo giá thi công, báo giá thiết bị vật tư, lắp đặt hệ thống PCCC, bảo trì hệ thống PCCC. Cách mua đồ phụ kiện trang trí sinh nhật thôi nôi giá rẻ 11/ 03/ 2019 cho thuê vận thăng nâng hàng 1000 kg giá rẻ* 0915537088* 27/ 07/ 2018 Làm răng sứ đẹp ở Hà Nội| Giá rẻ bất ngờ 16/ 12/ 2019 Hộp số Rossi Đại lý Tại Việt Nam- CHAU THIEN CHI CO., LTD 04/ 10/ 2018 Mẫu Amply Karaoke hay bạn nên lựa chọn cho dàn karaoke 20/ 09/ 2018 Adrien Ra biot tiết lộ anh đã quyết định gia nhập Juventus 16/ 03/ 2020 Bơm All weiler- Pump All weiler CHAU THIEN CHI CO., LTD 03/ 06/ 2019 Giá bát đĩa inox hộp BX 0304/ 07/ 2018 xe nâng người giá rẻ anh thu 2017, 25 Tháng năm 2020 Tổng: 238( Thành viên: 28, Khách: 198, Robots: 12)