Đề nghị chuyển Cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu rút ruột nhà văn hoá- F z 120 net Home Cẩm nang du lịch Đề nghị chuyển Cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu rút... Dân trí Liên quan đến vụ Nhiều sai sót tại nhà văn hoá đầu tư nửa tỷ đồng xảy ra ở thị xã Giá Rai( tỉnh Bạc Liêu), cơ quan Thanh tra đề nghị chuyển Cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu rút ruột công trình. Theo tài liệu của PV Dân trí, trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu thi công xây lắp trụ sở nhà văn hoá ấp 20( xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) trong năm 2019, đơn vị thi công không thực hiện đúng theo thiết kế được duyệt và khối lượng theo hợp đồng. Cụ thể, việc định vị vị trí xây dựng công trình không đúng theo bản vẽ thiết kế thi công; cao độ nền nhà thi công hoàn thiện là+ 0.200 so với mặt đường hiện hữu được thiết kế giả định+ 0.000( theo thiết kế+ 0.450); cừ tràm gia cố móng chiều dài 3 7 m( theo thiết kế 4 7 m); cốt thép chịu lực đổ cột đường kính 14 mm, cốt thép chịu lực đà kiềng đường kính 12 mm( theo thiết kế 16 mm); xà gồ thi công thép hộp 40 80 dày 1 1 mm, số lượng 12 thanh( theo thiết kế hộp 50 100 dày 1 4 mm, số lượng 18 thanh). Một số công việc không thi công theo thiết kế và hợp đồng, như: Toàn bộ hạng mục sân bê tông và tam cấp; 2 móng M3 và cừ tràm gia cố tại vị trí nhà vệ sinh; sàn bê tông và vữa trát trần, sơn trần nhà vệ sinh; toàn bộ phần nền bê tông đá 4 6 M100; ốp chân cột sảnh và đấp chỉ trang trí mặt tiền, xung quanh nhà, cửa đi, cửa sổ; toàn bộ phần bó nền bằng gạch không nung cao 50 cm; Về hồ sơ quản lý chất lượng công trình, cơ quan Thanh tra cho rằng, nhà thầu thi công, chủ đầu tư, tư vấn giám sát không thực hiện quản lý chất lượng theo Nghị định của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, như: Không có biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng, mốc giới định vị công trình; không lập và thông báo cho chủ đầu tư, các đơn vị liên quan hệ thống quản lý chất lượng công trình; Theo cơ quan Thanh tra, việc thi công sai thiết kế và không thi công một số công tác dẫn đến khối lượng chênh lệch giảm hơn 76 triệu đồng. Cơ quan Thanh tra xác định rõ, đơn vị thi công và các bên liên quan thi công, tổ chức nghiệm thu một số công việc không đúng theo thiết kế( tự ý cắt giảm khối lượng, quy cách vật tư). Do đó, đề nghị UBND thị xã Giá Rai chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra để mở rộng điều tra, làm rõ dấu hiệu rút ruột công trình và xử lý sai phạm theo quy định pháp luật. Mới đây, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu, xác nhận đã đề nghị UBND thị xã Giá Rai chuyển vụ việc qua Cơ quan điều tra vì thuộc thẩm quyền của thị xã. Một dự án xây dựng trụ sở nhà văn hoá ở xã Phong Tân( thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) bị phát hiện có nhiều sai sót, cơ quan Thanh tra đề nghị chuyển qua Cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu rút ruột công trình. Như Dân trí đã phản ánh, công trình trụ sở nhà văn hoá ấp 20( xã Phong Tân) được UBND thị xã Giá Rai( tỉnh Bạc Liêu) phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 9/ 2018, thời gian xây dựng trong năm 2019; tổng mức đầu tư hơn 505 triệu đồng, trong đó chi phí xây dựng trên 424 triệu đồng; do UBND xã Phong Tân làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật là Công ty TNHH Thắng An Phát; đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế dự toán là Công ty TNHH thương mại, xây dựng và dịch vụ Thuận Phát; đơn vị thi công là Công ty TNHH tư vấn xây dựng và đầu tư thương mại IDP; đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Thành Đạt Bạc Liêu. Tháng 3/ 2020, cơ quan Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu có báo cáo kết quả kiểm tra cho thấy, việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình này có nhiều sai sót ở hầu như các khâu: Công tác khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; công tác chỉ định thầu; quá trình thi công xây dựng; công tác giám sát thi công; Quý khách cần cừ tràm gia cố nền móng vui lòng xem: giá cừ tràm( Cừ tràm Tiến Thành) Previous article Chuyên tư vấn in các loại túi giấy đựng trái cây cho khách hàng uy tín ở quận 6 Next article Chọn máy lạnh như thế nào là tốt nhất