接地
ノイズ対策用接地
一方、電子機器、通信機器は、内部で電磁波や静電気などのノイズ（雑音）を輻射することがある。また、このような機器や設備に電磁波や静電気などが外部から侵入すると誤動作を起こすことがある。このような場合、機器や設備を遮蔽（しゃへい）して、電磁場や電場が機器や設備の内外を通り抜けることがないようにする必要がある。この時に必要な電磁シールドや静電シールドといった遮蔽は、大地や筐体に接続（接地）される必要がある。医療機器では上述の対策が特に重要となる。
その他の接地
以上の他に、高圧または特別高圧電気設備自主点検時の電気保安操作に伴う仮設の作業用接地、また静電気防止接地、雷保護接地がある。点検作業においては、『接地をとる』という表現が使われることがあるが、"とる"は「接続する」、「外す」、「選択する」など多様な意味があり誤解を招くため『接地をとる』という表現は厳禁である。
接地の施工方法
一般的な電気工事の場合、その施工箇所の土質により得られる接地抵抗が異なるため、必要に応じて銅棒、銅板を土中に埋めてアース線を接続する。岩盤などの接地抵抗が特に得られない土質においては、ボーリングを行うこともある。一般的には接地抵抗計を用いて抵抗測定を行う。
TT
保護接地導体と中性線とが別の基準電位点に接続されているもの。雷サージやその他のノイズにより中性点と保護接地導体の電位差が大きくなると、機器の破損・異常動作を起こすことがある。
日本の低圧配電線路で一般に用いられている。