对于电力变压器和断路器与保险装置同一种电极的接点之间的外部绝缘，在抽出夹头的情况下允许替代15次冲击全放电 的方法；在此情况下能经受概率为90%的电压，但应不低于相应的试验电压。
Для внешней изоляции силовых трансформаторов и между контактами одного и того же полюса разъединителей и предохранителей при вынутом патроне допускается применять вместо 15-ударного метод полного разряда; при этом выдерживаемое с вероятностью 90% напряжение должно быть не меньше соответствующего испытательного напряжения.