Hidroelektrana Salakovac
<s>Hidroelektrana Salakovac izgrađena je na  obali rijeke Neretva, uz magistralni put Sarajevo – [[Mostar], (15 km uzvodno od Mostara).</s><s>Izgradnja hidroelektrane trajala je od početka 1977. godine  do decembra 1981. godine.</s><s>Uključena je u elektroenergetski sistem  sa 220 kV dalekovodima: HE „Salakovac- Kakanj“  i HE „Salakovac – Mostar 3“.</s>

<s>Karakteristike</s>

<s>Akumulacija i brana 
Elektrana je pribranska s betonskom gravitacionom branom visine 70 m, u kanjonskom dijelu toka Neretve.</s><s>Fundiranje je urađeno direktno na stijeni.</s><s>Glavna bučnica je smještena neposredno uz mašinsku halu i ima dužinu od 102 m.</s>

<s>Akumulacija je ukupne zapremine 68,00x106 m3 i prostire se dužinom od oko 20 km od brane u naselju Salakovac do odvodnih kanala HE Grabovica.</s><s>Akumulacija je izduženog oblika sa izrazito malom širinom, tako da se uglavnom nalazi u kanjonu Srednje Neretve.</s>

<s>Dužina brane u kruni 230 m 
 Dužina brane u temelju 74 m 
 Širina brane u kruni 8,20 m 
 Širina brane u temelju  52,00 m 
 Visina od dna riječnog korita  52,00 m 
 Zapremina tijela brane 249.300 m3
 Temeljni ispust je smješten u lijevom boku brane
 Instalirane snage - 210 MW ( tri agregata s Kaplanovim turbinama).</s><s>Prosječna godišnja proizvodnja – 414 GWh</s>

<s>Objekti za evakuaciju velikih voda i pražnjenje akumulacije 
 Prelivi u bučnicu
 Temeljni ispust 
 Oprema za smanjenje negativnih uticaja na okolinu 
 Sistem tehničkog osmatranja hidrotehniĉkih objekata i neposredne okoline.</s><s>Program tehničkog osmatranja brana, tla i objekata u području brane i akumulacije utvrđuje se za svaku godinu posebno za nepredviđene pojave: zemljotresi, klizanja tla, nagli i veliki dotoci u akumulaciju, visoki vodostaji, povećana procurivanja i zamućivanje procjednih voda, prekoračenja graničnih veličina deformacija.</s>

<s>Uticaj na okolinu 
Izgradnjom akumulacije, poremećena je ekološka ravnoteža u tom djelu sliva Neretve, dijelom već u fazi izgradnje.</s><s>Ti uticaji su na: 
 Hidrološki režim rijeke Neretve, 
 Kvalitet površinskih i podzemnih voda, 
 Degradaciju i stabilnost tla, 
 Mikroklimatske karakteristike, 
 Priobalnu floru, 
 Akvatične organizme, 
 Sigurnost i moguće rizike za stanovništvo i kvalitet okoline u slivu, 
 Buku vibracije i elektromagnetnu radijaciju, 
 Kvalitet podzemnih i površinskih voda,</s>

<s>Hidroelektrana je obavezna da svoju djelatnost dovede do okolinske podobnosti, odnosno usaglašavanja sa standardima zaštite okoline.</s>

<s>Reference</s>

<s>Salakovac
Mostar</s>

