【能源人都在看，点击右上角加'关注'】  北极星水处理网讯:摘要：随着生活水平的提升，人们对于日常生活的环境也愈发的重视起来，近几年，我国垃圾焚烧电厂建设的大力推进，越来越多的垃圾作为再生能源出现在大众视野范围中，为人们的生活提供便捷，同时也推动了未来生态和谐型社会前进的脚步。但是，针对垃圾焚烧电厂，如何处置其焚烧过程中产生的渗滤液就显得尤其重要。由此，本文通过对垃圾焚烧电厂中垃圾渗滤液的特性入手进行阐述、分析，从而探究针对性的渗滤液处置举措，以期能够对后续垃圾焚烧电厂的发展做出帮助。 关键词：垃圾焚烧电厂；渗滤液处理；措施 引言 随着我国经济、城镇化进程的快速发展，土地资源越来越紧缺，使得生活垃圾传统的卫生填埋处置方法逐渐显现出其弊端。而作为生活垃圾常用的处置方法之一的堆肥技术，虽可避免渗滤液的产生，但受到我国生活垃圾未能实施有效分拣的限制。生活垃圾焚烧发电既可有效地处理生活垃圾，又能利用焚烧热能，较好地达到了固废“减量化、资源化、无害化”的目的，最为符合我国国情，属于我国鼓励发展的产业，成为近年来解决生活垃圾出路的一个新方向。但与卫生填埋处置方法一样，生活垃圾焚烧发电也面临着渗滤液的处理难题。垃圾渗滤液已被公认为高风险高污染的废水，对地下水和地表水具有极大的危害性，其如何被合理地处理已成为当前环境领域研究的难点和热点。 1渗滤液处理系统介绍 1.1系统结构 垃圾渗滤液处理系统采用“混凝沉淀预处理+UASB厌氧反应器+TMBR外置式膜生化反应器+RO反渗透”处理工艺。垃圾渗滤液处理系统主要设备包括混凝沉淀池、UASB厌氧反应器、反硝化池、碳化池、硝化池、外置式管式超滤膜及反渗透膜组件等。 1.2电厂渗滤液水质特点 垃圾焚烧发电厂渗滤液内含有芳烃、杂环化合物、卤代物、烷烃、烯烃、醇、酚、醛、酮、羧酸、脂类、胺及酰胺类等难降解有机物，同时还溶解携带有氨氮、细菌、病毒以及重金属离子等污染物。焚烧垃圾电厂渗滤液的水质具有以下特点。a．污染物浓度高。焚烧垃圾电厂渗滤液的有机物污染物很高，COD和BOD质量浓度高达几万mg／L，相当于普通市政污水的一两百倍_1]。b．氨氮含量高。垃圾中有大量的含氮物质(像蛋白质类物质)，特别是我国生活垃圾中含有大量餐厨垃圾，导致垃圾渗滤液中氨氮含量很高。C．磷含量偏低，营养比例失调。垃圾渗滤液中的磷含量通常较低，其磷浓度与市政污水浓度相当。对于生物处理而言，污水中适宜的营养元素比例BOD：N：P一100：5：1，而一般的垃圾渗滤液中的BOD：P大都大于300，与微生物生长所需的磷元素量相距较大。d．水质波动大。受水量、天气及气候、垃圾来源等因素的影响，垃圾焚烧厂渗滤液的水质成分波动很大。一般情况下，冬季干旱季节水量少，污染物浓度高；夏季多雨季节水量较多，污染物浓度较低。 2渗滤液处理工艺 2.1厌氧处理系统 在渗滤液经过预处理后，往往需要通过提升泵送至到厌氧池中进行第一道的生化处理，比如，就这一阶段可以根据实际处理的需求选择技术相对更加成熟的上流式污泥床-过滤器（UBF）技术，通过这一技术的应用将污水吸入反应装置的底部，并在厌氧的状态下将污水和泥浆充分的进行分离，并在分离的过程中实现对其中存在的大分子有机物质进行吸附或者分解，进而实现COD大幅度降解，或者水解酸化成易降解的小分子态有机物，产生的沼气回到垃圾池负压仓用于焚烧炉助燃、沉淀污泥也送回到污泥浓缩池进行脱水处理。但是厌氧处理对温度波动敏感，可以利用焚烧厂的余热蒸汽对厌氧进行加温，确保厌氧反应温度的稳定。 2.2渗滤液零排放技术分析 生活垃圾焚烧电厂中可以回用渗滤液再生水的工序主要包括循环冷却水补给、焚烧炉出渣冷却、配置石灰乳液烟气脱硫和厂区绿化等。其中焚烧炉出渣冷却、烟气处理等对回用水水质要求相对较低，但回用量有限;厂区绿化能回用一定的量，但受季节影响又较大。由于地区差异和垃圾收集、储存过程的不同，使得各生活垃圾焚烧电厂渗滤液的产生量存在差异，因此焚烧炉出渣冷却、烟气处理和厂区绿化等不足于确保渗滤液再生水全部回用。生活垃圾焚烧电厂循环冷却水补给量约为冷却水循环量的10%，其消耗量很大，可完全接纳渗滤液的产生量。循环冷却水补给渗滤液再生水关键是对循环冷却水系统需定期进行除垢清理，浓水进入渗滤液处理系统进行再处理。以生活垃圾焚烧电厂为例，循环冷却水补给量约750吨/天，焚烧炉出渣冷却用水约100吨/天，烟气处理用水约80吨/天，而垃圾渗滤液产生量约150吨/天，经处理后优先回用于对水质要求不高的焚烧炉出渣冷却和烟气处理，多余的补给于循环冷却水系统，可确保该生活垃圾焚烧电厂的渗滤液零排放。 2.3深度处理系统 在经过了上述三个阶段的渗滤液处理，大部分的BOD、氨氮、总氮、重金属、悬浮物等已经大大的降低，但是COD、钠镁离子等仍然超标，在上述基础上，如果想要实现预期渗滤液处理的目标，并且实现COD数值每毫升小于500毫克，BOD数值每毫升小于300毫克的三级排放的要求，就需要在好氧处理后增加深度处理的纳滤（NF）、软化、及反渗透（RO）系统，去除超滤出水的大部分易结垢离子，截留无机盐和可溶性有机物等，从而达到净化脱盐和清水重新利用的目的。实现渗滤液浓水处置零排放的目标，实现循环使用的环保效益。 2.4TMBR外置式膜生化反应器 MBR膜生化反应器是生物处理技术和膜技术的有机结合，主要由生物反应器和膜组件两部分构成，是用膜过滤替代传统活性污泥法中的二沉池。由于膜的高效截留，生物反应器内生物丰富，可使生化反应器内的污泥浓度大幅提高，具有污染物去除效率高、出水水质好、负荷变化适应性强、污泥排放量小、系统设备简单紧凑、占地少等优点。膜生物反应器对cODc、BOD、氨氮和SS去除率可分别高达95、90、99和99。外置式膜生化反应器包括生物脱氮系统(A／O／N)和管式超滤膜(UF)系统。A／O／N生化脱氮系统是对传统A／O工艺进行改进和优化，A／O／N(缺氧反硝化一好氧碳氧化一好氧硝化)工艺是将COD氧化和硝化分开，为反硝化菌、COD氧化菌和硝化菌创造各自合适的生存条件，使各自在最佳的状态下进行反硝化反应、COD氧化反应和硝化反应，从而使COD、氨氮得到有效去除。 2.5预处理系统 预处理阶段是针对渗滤液处理的初期阶段，处理者们可以采取通过加药系统投加碱性物质调节渗滤液的酸碱度，在沉淀池中加以沉淀及去除大量的悬浮物质，沉淀物及悬浮物质通过污泥泵进入污泥浓缩池，离心机或板块压滤脱水后泥饼掺入垃圾焚烧。液相部分通过调节池出水用泵送至厌氧反应器，从而实现对渗滤液的初期处理。需要注意的是，就这一环节，通常情况下可以通过投放含氯化铁聚合物的药物针对预处理液体中的悬浊物进行处理，从而实现初期的处理目标。 结语 我国人口众多，经济高速发展，生活垃圾每天产生量约600万吨，也伴随产生约150万吨/天的渗滤液，且每年以5%～6%的速度增长，若不加以合理处置处理，则存在着巨大的环境风险，对环境保护是一个严峻的挑战。当前国家在大力倡导和实施节能减排政策，生活垃圾焚烧发电是一个很好的举措。实施其渗滤液零排放，节能减排的潜力巨大，对于我国环境保护和生态文明建设具有重要的现实意义。 免责声明：以上内容转载自北极星环保网，所发内容不代表本平台立场。
随着我国经济的快速发展，高盐废水排放量的增大，使得高盐废水处理难度加大，如何选择高盐废水处理工艺？高盐废水处理工艺有哪些优缺点？该如何对这些高盐废水进行处理？ 高盐废水是指含有有机物和至少3.5%（质量浓度）的总溶解固体物（TDS）的废水。这种废水来源广泛，一类是化工、制药、石油、造纸、奶制品加工、食品罐装等多种工业生产过程中，会排放大量废水，水中不但含有很多高浓度的有机污染物，伴随着大量钙、钠、氯、硫酸根等离子。另一类是为了充分利用水资源，部分沿海城市直接利用海水作为工业生产用水或是冷却水。 加药混凝—气浮、沉淀传统预处理工艺 当含盐原水COD浓度在5000mg/L以下，而且对结晶盐质量没有要求时，传统工艺是将含盐原水经过“调节—加药混凝—气浮、沉淀”预处理后，再进入“蒸发浓缩结晶除盐系统”。该方法投资少，运行成本低，但结晶盐质差，难销售。 Fenton或电Fenton催化氧化预处理工艺 Fenton试剂含有H2O2和Fe2+，对废水中有机污染物具有很强的氧化能力，且反应速度快，投资低，出水经沉淀净化后可实现预处理目的。 但Fenton或电-Fenton催化氧化工艺要求特定的反应条件：PH值2-4，而且产生较多含铁污泥，出水会有颜色。当含盐原水PH值偏低时使用较经济，否则“加酸降PH，加碱中和”的过程增加运行成本。COD浓度在10000mg/L左右尚好，如过高，就要多级氧化净化处理，Fenton工艺就无优势了。 双膜法预处理工艺 先利用孔径在20-2000Ao(10-6.5-10-4.5cm)的半透膜进行超滤，可截留蛋白质、各类酶、细菌等胶体物质和大分子物质在浓缩液中，而水、溶剂、小分子和形成盐的离子则可通过膜，进入透过水中。 由于透过水水量减少，而盐量没变，所以透过水含盐浓度增加。这时再用孔径在1-20Ao(10-7.5-10-6.5cm)的半透膜进行反渗透，无机盐、糖类、氨基酸、BOD、COD等被截留在浓缩液中，只有水和溶剂进入透过水中，盐在浓缩液中浓度进一步增加，送去蒸发结晶除盐。 双膜法除盐的优势在于大幅度降低了蒸发结晶除盐的水量，从而明显降低蒸发结晶除盐的运行成本和投资。但要注意以下问题： 1.超滤前要调PH为中性、去硬度、去SS净化等； 2.原水含盐量在5000mg/L以下，否则透过水量就太低了，脱盐率也降低； 3.由于膜要经常水洗、酸洗、碱洗保护，膜的使用寿命也有限，运行成本也是比较高的； 4.最大的问题是截留下的更高污染的浓缩液怎么办？如能提取有价物质或有大量可生化废水稀释一起处理还好，否则，如回用会增加污染积累；如焚烧，则投资和运行成本极高； 对含盐量超过5000mg/L的废水可直接蒸发结晶除盐了，再用膜法没什么意义，但是要提醒的是：蒸发结晶除盐前还是要进行有效预处理的。 臭氧/催化/混凝复合预处理工艺 以臭氧为强氧化剂并复合催化剂和混凝剂，在特定的环境中进行充分的交联协同反应，可使废水中的环链和长链断开，提高废水的可生化性。 创造合适的反应条件，也可充分地氧化废水中溶解的有机污染物，破坏废水中的胶体、发色团、发臭团，去除废水中的COD、BOD、SS、异味和一些颜色，但不能去除盐份和较多的氨氮。 由于以臭氧为强氧化剂并复合氧化性质的催化剂和混凝剂，所以在整个去除有机污染物的过程中产生的泥量很少，而且反应环境、形式与过程都比Fenton工艺简单的多，可多级串联运行，确保出水达到预期指标。 1.水量较大且含盐量低于5000mg/L的废水可首选双膜法，浓缩以后再除盐； 2.含盐原水PH值为2-4的含盐原水可首选Fenton工艺预处理； 3.PH值5以上的高浓COD且含盐量大于5000mg/L的含盐废水可选臭氧/催化/混凝复合预处理工艺； 4.含盐原水色度高或氨氮高，则必须单独进行脱色和脱氨处理； 蒸发结晶除盐工艺 对于含盐溶液，由于其溶解度的不同，其从溶液中结晶析出有两种方案： 第一是对于溶解度随温度不大的物系，一般采用蒸发溶剂的方法。 第二是溶解度随温度变化较大的物系，一般采用冷却溶液的方法。 含盐废水一般均为多种盐的混合物，由于同离子效应的存在，其溶解度曲线和溶液的沸点均不同于单一物系，一般其饱和溶解度要低于单一物系的饱和溶解度，沸点高于同浓度下单一物系的沸点。所以要准确掌握多组分盐的溶解度和沸点必须通过实验求得，这是蒸发除盐设计的关键所在。 对于蒸发除盐浓缩终点的设计，主要取决于后续分离设备的匹配，选用卧式螺旋卸料离心机，其出蒸发器溶液含固量应为10%左右，选用双级活塞推料料离心机，其出蒸发器溶液含固量为50%左右。 蒸发结晶器的设计是蒸发除盐装置能否正常运行的关键，设计时要考虑以下因素：晶核的生成、过饱和度的控制、短路温差的消除、大颗粒盐的即时分离、强制循环的方式和流速、气液分离强度等。 END 政策法规 ☞今日发布！！生态环境部征求《关于加强危险废物鉴别工作的通知（征求意见稿）》的意见！ ☞权威发布：2020年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报！ ☞重磅消息，《国家危险废物名录（2021）》发布了！！！元旦起实施！ ☞减少12种，新增豁免16类危废！！新版危废名录有哪些变化？？ 行业资讯 ☞2021年中国危废处置行业存在问题及发展前景预测分析！ ☞刘科：关于《危险废物转移环境管理办法》的建议！ ☞危废产量与日俱增，处置能力错配问题突出 ☞加强危险废物监管，切实防范环境风险！ 干货分享 ☞【深度】关于危废焚烧污染控制新标准的解析及应对措施！ ☞如何经营好刚性危废填埋场，我们准备好了吗？ ☞干货放送丨危险废物实验室分析仪器与方法——水灰分析！ ☞一篇文章了解整个危废行业... “46危废”在线版权与免责声明： 1、凡平台注明“原创”的所有文字、图片和音视频稿件，版权均为“中国危废产业网”官方公众号“46危废”独家所有，如需转载或节选，请在线联系主编，转载必须注明出处，违反者必将依法追究责任。 2、“46危废”转载并注明其他来源的稿件，本着为读者传递更多信息的目的，并不意味着赞同其观点。如有侵权行为，请联系主编（微信ID：lucky-46weifei）删稿！