下雨天，电能质量装置发生报警，谐波畸变是什么原因造成的？ 光伏电站30MW，35KV接入110KV变电站，中试控股最近天气经常下雨，电能质量装置发生报警，谐波畸变，是什么原因造成的？三相电压平衡，难道下雨有影响？  引起三相电压不平衡的原因有多种，如：单相接地、断线谐振等，运行管理人员只有将其正确区分开来，才能快速处理。 断线故障如果一相断线但未接地，或断路器、隔离开关一相未接通，中试控股电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。上一电压等级线路一相断线时，下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低，其中一相较低，另两相较高但二者电压值接近。本级线路断线时，断线相电压为零，未断线相电压仍为相电压。 接地故障当线路一相断线并单相接地时，虽引起三相电压不平衡，但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地，故障相电压为零或接近零，非故障相电压升高1.732倍，且持久不变；非金属性接地，接地相电压不为零而是降低为某一数值，其他两相升高不到1.732倍。 增加线路的损耗，中试控股由于三相不平衡会导致零线产生电流，增加了线路的损耗。采用三相四线制供电方式，由于用户较为分散，线路较长，如果三相负荷不平衡，将直接增加电能在线路的损耗：当三相负荷平衡时线损最小；当一相负荷重，两相负荷轻的情况下线损增量较小。当一相负荷重，一相负荷轻，而第三相的负荷为平均负荷的情况下线损增量较大；当一相负荷轻，两相负荷重的情况下线损增量最大。当三相负荷不平衡时，不论何种负荷分配情况，电流不平衡度越大，线损增量也越大。 引起电机发热，中试控股三相不平衡会引起电机发热，使用寿命缩短。3影响设备的安全运行，三相不平衡的情况下，对于负载轻的一端，电压分配会升高。如果电压超过耐压值，则会烧毁设备。
继电保护试验室方案 继电保护试验室1试验室布局面积(平方米）：一级不少于30、二级不少于25、三级不少于20、四级不少于15。 2专用试验室高度：不低于2.4米。 设仪表柜、资料柜。 环境设施：温度、相对湿度必须符合国家、行业相关规程、规范的要求，洁净、防振、防辐射、防电磁干扰。 供电电源：试验室动力电源与照明电源应分路设置，中试控股动力电源容量按实际所需容量的3倍设计。额定电压380伏的三相四线供电电源，电源容量不得小于试验室所有低压供电设备最大用电功率之和。 试验台：耐腐蚀、耐磨、耐火、耐高温、防水、易清洗。 安全防护：配备防火及报警装置。 3试验人员应配备持有电工进网作业许可证（继电保护类）的试验人员。试验人员应掌握相应专业技能。 4试验室管理制度1．试验室安全制度。 2．仪器仪表使用操作规范。 3．调试项目作业规范。 4．仪器仪表管理规范。 5．检验人员岗位职责。