点击关注普兰店区委宣传部唯一官方微信平台 从1月6日起，我区出现罕见的寒潮天气。区自来水公司维修人员不畏严寒，毅然坚守在抢修一线，为全区人民正常用水保驾护航。 持续的严寒天气导致我区供水保障工作遭受重创，主供水管道爆裂、楼道内供水管道冰堵、水表损坏等问题天天“爆表”，区自来水公司客户服务中心的维修业务处理量剧增，达到了日常处理量的20余倍，仅1月10日一天，单日换表量达到156台，解冻处理122处，出动抢修车辆26台、工程机械2台。  为积极做好严寒天气条件下自来水抢修工作，区自来水公司采取紧急应急措施，精心组织了一支60余人的“抗寒抢修队伍”，分布在全区7个街道。工程维修队人员全员上岗、客户服务中心人员7×24小时轮流值守、营业所及公司骨干力量积极参与，在连续严寒的气温下夜以继日地逆行坚守在供水维修服务工作一线。  针对个别用户反映水管冰堵、水表冻裂和整个单元多日无水等情况，区自来水公司正按照报修时间，轻重缓急，加紧进行处理，逐一解决。 此外，区自来水公司维修人员在工作中发现，很多水管冻堵的原因都是由客观原因所造成的，比如用户在装修时将主供水管线卧墙处理，楼道内门窗封闭不严，房屋内无人居住气温过低等，都是造成供水故障、增加维修难度的不利因素。  在此，区自来水公司呼吁广大市民： 严寒天气下请做好自家水管、水表的保温处理，不要随意开启水表箱门，请随手关闭楼道门窗。对已经冰堵的供水管线先自行采取适当加温处理，以保证尽快恢复供水。 来源：区自来水公司 点击观看视频 get√更多防疫知识 ↓↓↓ 核酸检测知多少 面对疫情莫恐慌 科学防护记心上
RCD整定为300mA能保证人身安全了么？ 问题来源于新民规得宣贯（见下图）9.4.5是个强条，这里面解释了当中RCD整定300mA的情况，电动伸缩门电源设置300mA的RCD，电气设计在线教学狄老师。  回答问题之前，先回顾下之前的文章内容。 张三在手握相线的时候，30mARCD是可以保他一命的。  接下来，我们把30mA的RCD换成300mA的RCD,看张三死不死？ 首先分析流过张三身体的电流大小和持续时间。 依据公式I=U/Z 其中：  I为流过张三身体的电流； U为相对地电压220V; Z为张三的身体电阻(干燥情况下)  查下表得张三干燥环境下，身体电阻为2050欧，流过张三身体电流为220/2050=107mA  107mA＜300mA，所以RCD将不跳闸。触电将无限持续。 其次检验如此大小电流和持续时间是否足以致命。 查下图可得，当电流107mA持续时间无限s时，0.5s后即可引起心室纤颤（死）。 注：AC-4区：通电有可能会引起心室纤颤（AC-4.1、AC-4.2、AC-4.3可能性分别为5%、20%、50%）。  结论：300mA的RCD能让张三在0.5s后丧命。 有人觉得不该考虑故意摸火线（直接接触）这种情况。实际上IEC60364-4-41中412.5.3条规定设计师是需要考虑这种情况的。户外移动设备供电插座应采用30mA的剩余电流保护器来保护。 回到前言的问题，既然300mA的RCD不能保人性命，为何专家仍推荐呢？其实，这里的300mA并不是用来防摸火线（直接接触）这种情况的。而是防摸漏电后的金属物（间接接触）的情况的。见下图：  注意，300mA是迫于国内漏电情况的特色创新。IEC体系下并无先例。在做境外工程只认30mA。