构建现代城市交通体系，扬州市正加快城市快速路网建设。目前，城区多条快速路工程正稳步推进，其中，润扬路快速化改造工程先导段——润扬路与江阳路互通立交已主体建成，实现贯通，预计今年“4.18”期间实现通车。  记者秦姗姗在在润扬路先导段的施工现场看到，润扬路先导段工程立交桥主骨架已经建成，防撞墙建设也基本到位，整个工程开始进入最后的桥面铺装阶段。  项目部生产副经理李鹏表示，主体结构已经全部结束，剩余的工程量集中在桥面隙还有一些路灯、交安、落水管等施工项目。  润扬路快速化改造工程是扬州市“五横七纵”快速路网的“西环”，其中，润扬路——江阳路互通是工程中的重要节点，为枢纽型全互通立交。工程北起百吉巷，南至牧羊路，东西分别顺接南部快速通道，主路为高架主线桥一座，全长1.67公里；互通匝道桥8座，长约5.22公里。建成后可实现城市快速路西环与南环节点交通的快速转换。值得一提的是，该项目采用交通转换能力较强的涡轮型全互通方案，从空中俯瞰，呈现为一个大圆环。  项目总工鲁统伟介绍，现在工程已经进入最后的收尾阶段，正在逐步推进竣工验收，争取今年“4.18”通车。  目前，扬州市正加快城市快速路网建设。未来，扬州将形成一个合围面积达59平方公里的快速路环，构建起从主城区任意节点驱车10分钟就能进入快速路，快速路环内任意两点20分钟通达，高速公路环内任意两点30分钟通达的“1—2—3”交通圈。 来源丨扬州广电“扬帆”手机频道 编辑丨郑艳秋
2021年1月22日，国家电网公司电子商务平台发布“国网湖北省电力有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报（2021年1月）”，38家供应商出现在其中。 在这38家供应商不良行为中，长城电器集团有限公司、长城电器集团有限公司、丹东欣泰电气股份有限公司、泛亚电缆有限公司、南洋电缆集团有限公司、北京北开电气股份有限公司、深圳市惠程信息科技股份有限公司、上海德力西集团有限公司（2起）、东盟电气集团有限公司、浙江南腾电气有限公司（2起）、江苏金圣电缆有限公司、中材江西电瓷电气有限公司、上海宝光科技集团有限公司13家较知名企业有15起不良行为。 长城电器集团有限公司供黄冈供电公司的10kV变压器2012年5月出现线圈存在铜包铝问题，已于2012年6月起，暂停授标5年及以上列入黑名单。处理期满，供应商整改未完成，继续列入黑名单。自2012年6月起，所有物资品类暂停授标5年及以上。 广东中鹏电气有限公司供黄石供电公司的10kV变压器2012年11月出现变压器线圈为铝线圈问题，已于2012年12月起，暂停授标5年及以上列入黑名单。处理期满，供应商整改未完成，继续列入黑名单。自2012年12月起，在所有项目单位的全部标包中，所有物资品类暂停授标5年及以上，并在招投标网上通报。 丹东欣泰电气股份有限公司供鄂州供电公司的10kV变压器2015年11月出现承受短路的能力试验不合格问题，已于2016年3月9日至2016年7月9日暂停10（20）kV及以下变压器中标资格4个月。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。自2016年3月9日至2016年7月9日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月。 泛亚电缆有限公司供武汉供电公司的1kV电力电缆2016年2月出现20℃导体直流电阻、绝缘最薄处厚度不合格问题，已于2016年4月21日至2016年8月21日暂停10（20）kV及以下电缆中标资格4个月。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。自2016年4月21日至2016年8月21日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月 南洋电缆集团有限公司供武汉供电公司的10kV电力电缆2017年2月出现铜带厚度、20℃导体直流电阻不合格等问题，已于2017年5月24日至2017年7月24日暂停10（20）kV及以下电缆中标资格2个月。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。自2017年5月24日至2017年7月24日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月。 北京北开电气股份有限公司。2018年8月，供咸宁供电公司10kV柱上断路器存在基本短路试验不合格等问题，属于较严重质量问题。供应商存在质量、履约等问题，项目单位多次督促仍拒不整改。处理期满，供应商整改未完成，继续列入黑名单。自2018年11月9日至2019年11月9日在湖北省集中规模招标中取消所有物资品类中标资格1年。 深圳市惠程信息科技股份有限公司。2019年6月抽检中，供黄冈、十堰、襄阳供电公司10kV高压熔断器存在铜铸件含铜量检测不合格等问题，属于严重质量问题。已于2019年6月3日至2019年12月3日暂停10kV及以下高压熔断器中标资格6个月。在被处理期间同类产品再次发生质量问题并符合不良行为处理条件的，在处理期满后，按照整改不合格进行处理。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。自2019年12月3日至2020年12月3日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格12个月。 上海德力西集团有限公司。2019年4月及6月抽检中，供宜昌、荆州供电公司10kV高压熔断器存在铜铸件含铜量检测不合格等问题，属于严重质量问题。已于2019年9月20日至2020年3月20日暂停10kV及以下高压熔断器中标资格6个月。在被处理期间同类产品再次发生质量问题并符合不良行为处理条件的，在处理期满后，按照整改不合格进行处理。自2020年3月20日至2021年3月20日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格12个月。 上海德力西集团有限公司。2019年11月抽检中，供荆门供电公司10kV高压熔断器存在铜铸件含铜量检测不合格等问题，属于严重质量问题。已于2020年3月20日至2021年3月20日暂停所有物资品类中标资格12个月。在被处理期间同类产品再次发生质量问题并符合不良行为处理条件的，在处理期满后，按照整改不合格进行处理。自2021年3月20日至2022年3月20日在湖北省集中规模招标中取消中标资格1年。 东盟电气集团有限公司。2019年9月抽检中，供武汉供电公司10kV箱式变电站存在箱体外壳温升试验不合格问题，属于一般质量问题。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。自2020年1月2日至2020年3月2日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格2个月。 浙江南腾电气有限公司。2019年12月及2020年1月抽检中，供黄石供电公司配电箱存在温升试验不合格等问题，属于较严重质量问题。处理期满，供应商整改未完成，继续暂停10kV及以下配电箱（JP柜）中标资格。自2020年6月29日至2020年10月29日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格4个月。 浙江南腾电气有限公司。2020年7月及10月抽检中，供随州供电公司、省公司寄售物资配电箱存在布线、操作性能、功能和温升试验不合格等问题，两次均属于较严重质量问题，不合格积分累计为4分，暂停10kV及以下配电箱（JP柜）中标资格12个月。自2021年1月11日至2022年1月11日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格12个月 江苏金圣电缆有限公司。2020年7月抽检中，供荆州供电公司1kV架空绝缘导线存在导体直流电阻不合格问题，属于严重质量问题，不合格积分为3分，暂停架空绝缘导线中标资格12个月。因供应商积极整改，消除不良影响，减轻处理后的实际时间不能少于原处理时间的二分之一。自2021年1月11日至2021年7月11日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格6个月。 中材江西电瓷电气有限公司。2020年8月抽检中，供随州供电公司瓷绝缘子存在机电破坏负荷试验不合格问题，属于较严重质量问题，不合格积分为2分。2020年10月供应商重检不合格，属于较严重质量问题。不合格积分累计为4分，暂停绝缘子中标资格12个月。自2021年1月11日至2022年1月11日在湖北省集中规模招标中暂停同类产品中标资格12个月。 上海宝光科技集团有限公司供武汉供电公司的电能计量箱2017年5月出现防护等级验证不合格问题，已于2017年7月7日至2017年9月7日暂停所有物资品类中标资格2个月。供应商存在质量、履约等问题，多次督促仍拒不整改。自2020年11月4日至2021年11月4日在湖北省集中规模招标中取消中标资格1年。 向作者致敬，版权归原作者。如有异议请告知，我们会及时删除。 技术 END