在机电安装工程施工中，由于施工队伍人员素质参差不齐，缺乏施工规范基本理论及实践知识，再加上管理层对工程质量要求松懈，创优理念不足等因素，工程质量总是会有屡见不鲜的通病。以下是安装老法师通过对工程实例的研究，总结出安装工程中那些常见的质量通病，以错误做法和正确做法对比展示的方式，清楚明了，分享给盟友们参考借鉴！ （1）无电气系统图，不便于使用检修  （2）配电柜（箱）接线零乱  （3）穿墙线管太乱且未封堵  （4）桥架穿墙封堵不严且做法不当  （5）水管横跨桥架上方不当  （6）配管不到位、接地线乱接  （7）多股线不做鼻烫锡不做接线端子  （8）等位线无标识且离墙超标  （9）成套配电箱板上随意开孔穿线未加护口  （10）管线布置无规划且乱  （11）空调开关盒面与墙面不平齐  （12）挡鼠板高度不够，没有明显标识  （13）电缆桥架封堵不好  （14）线管长度过长，线路零乱  （15）钢导管与桥架无跨接  （16）软管脱落、脱节封闭不严  （17）风机电缆保护无防水弯头  （18）支吊架不垂直  （19）吊杆外露丝头过长  （20）管道保温污染损坏  （21）个别转角无支架  （22）管道油麻未清理干净  （23）未设穿墙护口  （24）仪表安装不规范表下未装三通旋塞  （25）管道无介质、流向标识  （26）无存水弯、未接地  （27）沟槽连接方式消防立管分支采用机械开孔三通  （28）管道穿越建筑物沉降缝不合格  （29）水力警铃安装位置不合理  （30）管道弯头托架安装不合理  （31）设备减震安装位置不合理  （32）泵房管道从下向上水平进泵时未采用偏心变径管并管顶平接
今天说一下热浸镀锌桥架镀锌层厚度标准要求 热浸镀锌简单点说就是，将除锈后的钢构件放入高温浸锌池里面，使得钢结构表面附上一层锌层。  根据《TCECS31-2017钢制电缆桥架工程技术规程》桥架标准里说明  热浸镀锌桥架的镀锌层厚度应大于或等于65μm，其连接配件螺丝等等锌层也要大于或等于54μm以上。  包括对外观的要求：不可有毛刺、过烧、挂灰、划伤、局部未镀锌等缺陷。  经过热浸镀锌处理的钢构件在正常使用的情况下不该有剥落或起皮凸起的现象，除非是你拿去另外做了加工处理导致锌层剥落。