36 AC-bruken nasjonalt for kvikksølvkontroll fra kraftverk bør være omtrent proporsjonal med den totale MWe av kullfyrte anlegg som er utstyrt med teknologien (dette forutsetter en gjennomsnittlig kapasitetsfaktor på 85 prosent og andre forutsetninger i tabell 4-4 og 4-5).
Kraftverkets bruk av kvikksølvkontroll er høyere enn den totale mengden MWe fra kullanlegg.