36 AC-bruken nasjonalt for kvikksølvkontroll fra kraftverk bør være omtrent proporsjonal med den totale MWe av kullfyrte anlegg som er utstyrt med teknologien (dette forutsetter en gjennomsnittlig kapasitetsfaktor på 85 prosent og andre forutsetninger i tabell 4-4 og 4-5).
Bruk av AC for kvikksølvkontroll bør være relatert til totale kullanlegg MWe.