『2021년 서울대공원 풍수해 대비』 수방시설 및 수해취약지역 점검 결과 보고
2021년도 우기대비 공원내 각종 수방시설물 및 공사장 등 수해취약 지역에 대한 일제 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림 <br>1 관련근거<br>󰏚 『2021년 서울대공원 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약 지역 일제점검·정비 시행』시설과-1332호(2021. 2.26.)  <br>2 점검개요<br> ○ 일    시 : 2021. 3.02. ~ 4.30.   <br>  ○ 점 검 자 : 시설과장, 시설안전팀장, 손영민 주무관<br>  ○ 점검내용 : 수해 취약시설(사면시설, 소하천, 하수시설) 및 공사현장 점검<br>  ○ 점검시설  <br>    - 사면시설 14개소  - 하수암거 4개소<br>    - 소하천 4개소      - 제방시설 2개소 <br>    - 하 수 도 : 45.08km (우수 : 31.39㎞, 오수 : 13.69㎞)<br>    - 우․오수맨홀 498개소 및 빗물받이 537개소 등<br>    - 공공공사장 : 어린이동물원외 1개소 노후 오수관로 정비공사 <br>  ○ 점검사진<br>󰏅 지적사항 및 조치결과  <br>  ○ 수해취약시설 <table><tbody><tr><td>연번</td><td colspan='2'>명 칭</td><td>수량</td><td>지적사항</td><td>조치결과</td><td>점검일(조치일)</td><td>비 고</td></tr><tr><td>1</td><td colspan='2'>사면시설(옹벽 및 석축)</td><td>14개소</td><td>육안점검 결과 이상없음</td><td>-</td><td>‘21. 3. 29.</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td colspan='2'>지하시설(하수암거)</td><td>4개소</td><td>육안점검 결과 이상없음</td><td>-</td><td>‘21. 3. 25.</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td colspan='2'>유수장애시설(소하천)</td><td>4개소</td><td>유수장애시설 없음</td><td>쓰레기 즉시 제거</td><td>‘21. 3.19. </td><td></td></tr><tr><td>4</td><td colspan='2'>유수지(제방)</td><td>2개소</td><td>육안점검 결과 이상없음</td><td>-</td><td>‘21. 3.19. </td><td></td></tr><tr><td rowspan='4'>5</td><td rowspan='4'>기타</td><td>하수관로</td><td>전지역 </td><td>나무뿌리 내림</td><td>나무뿌리 제거 완료 (184개소)</td><td>‘21. 3. 22. (3.20. ~ 4.20.)</td><td></td></tr><tr><td>빗물받이</td><td>전지역</td><td>토사 적치</td><td>준설 완료(82개소)</td><td>‘21. 3. 20.(3.02. ~ 3.30.) </td><td></td></tr><tr><td rowspan='2'>플륨관</td><td>전지역</td><td>나뭇잎 적치</td><td>나뭇잎 제거 완료 (70개소)</td><td>‘21. 3. 22.(3.02. ~ 4.20.)</td><td></td></tr><tr><td>4개소</td><td>노후, 파손</td><td>개량(218m) </td><td>‘21. 3. 22.(4.02. ~ 4.26.)</td><td></td></tr></tbody></table>
2021년 서울대공원 수해 취약시설 및 공사현장 점검에서 사면시설은 몇 개소를 점검했나