소방특별조사 세부조사서(사보이**잠실)
소방특별조사 세부조사서(사보이**잠실)<br>3. 소방시설 등의 조사사항<br>나. 조사결과 <table><tbody><tr><td>구분</td><td>조사한 사항</td><td> 조사결과</td></tr><tr><td rowspan='3'>소방시설</td><td>1. 경보설비○자동화재탐지설비○시각경보기○비상방송설비 등</td><td>○19층~20층 유수검지장치실 감지기 설치 상태 부적합 - 조치명령○ 19층~20층 시각경보기 작동 불량 -조치명령○ 비상방송설비 정상 작동됨. </td></tr><tr><td>2. 소화설비○스프링클러설비 ○옥내소화전설비</td><td>○ S/P설비 점검한바 특이사항 없음○ 정상작동됨</td></tr><tr><td>3. 소방활동설비○제연설비(부속실, 거실)○연결송수관설비</td><td>○ 20층 특별피난계단 전실 제연설비(급기댐퍼)작동 불량 - 조치명령</td></tr><tr><td>피난시설등</td><td>○방화문 및 유도등○피난기구(완강기)</td><td>○감지기연동 자동폐쇄장치 정상작동됨○ 완강기 적정 설치됨</td></tr></tbody></table>
소방특별조사 결과 방화문 및 유도등을 조사하니 어떤 결과가 나왔을까