『암사 활성탄지 회수조펌프증설 사업』 통합시운전 결과보고 및 향후 운영계획
「암사 활성탄지 회수조펌프증설 사업」<br>통합시운전 결과보고 및 향후 운영계획 <br>❍ 추진방법 <table><tbody><tr><td>순서</td><td>시운전 단계</td><td>시운전 방법</td><td>시운전 당사자 및 입회자</td></tr><tr><td>1</td><td>펌프/밸브 개별 작동테스트</td><td>펌프 회전방향 체크 및 밸브 On/Off 작동테스트, 배관 연결부 누수확인 및 보완</td><td>- 전기/기계 사업담당주요설비 납품업체전기/기계공사 현장대리인</td></tr><tr><td>2</td><td>토출 메인배관 통수</td><td>회수조측 에어밴트밸브 및 차단밸브, 여과기측 차단밸브를 모두 개방(100%) 후 도수관측 차단밸브를 서서히 개방(10~20%)하여 토출메인배관의 물 채움 작업 시행</td><td>토목/기계 사업담당, 수리반토목/기계공사 현장대리인 등</td></tr><tr><td>3</td><td>펌프 부하운전 테스트(현장로컬)</td><td>1~4호기 개별 부하운전 시행 후 이상 없을 시, 조합운전(2~3대) 시행 및 유량계 교정(펌프유량 및 전류값 확인)</td><td>- 토목/전기/기계 사업담당/제어실주요설비 납품업체토목/전기/기계공사 현장대리인 등</td></tr><tr><td>4</td><td>제어실 원격운전 및 인버터 주파수 조정</td><td>현장로컬 테스트 결과 이상없을 경우 중앙제어실에서 원격 운전 시행 및 개별 펌프의 전류값 확인 및 인버터 주파수 조정 등</td><td>전기/기계/제어실 담당감시제어프로그램 구축업체 등</td></tr></tbody></table>
암사 활성탄지 회수조펌프증설 사업의 시운전 첫 단계에서는 무엇을 하니 암새 활성탄지 회수조펌프증설 사업의 시운전 순서에서는 첫 번째로 어떤 항목을 시행하지