- 2021년도 제6차 -서울특별시 건축위원회 개최 보고
- 2021년도 제6차- 서울특별시 건축위원회 개최 보고
 방재
○ (p.103)소방차량 동선계획 중 A동 소방관 진입 노대의 위치가 공동주택 평면계획과 상이하므로 재검토하여 소방관 진입로 확인 필요함.
○ 종합방재실은 가능한 소방대의 진입이 용이한 피난층 또는 지상1층에 위치하도록 검토 바람.
○ 피난계단으로의 피난 시 시인성 확보가 용이하도록 사인계획 적용 바람.
○ 지하주차장은 환기시설과 DA를 통하여 화재 시 배연 가능하도록 적용 바람.
○ 전기실 및 발전기실은 면적조항에 관계없이 물분무등 소화설비 적용 바람.
○ 옥내소화전은 화재 시 사용이 용이한 호스릴방식의 소화전 설치 바람.
 환경
○ 태양광 PV와 BIPV의 구체적 설치위치 검토 바라며 특히 BIPV의 경우 부착방식과 색상에 대해 검토 바람.
○ 외부 노출면적이 많아 과도한 단열재와 벽체 면적이 소요될 수 있음. 3개층이 하나의 모듈로 디자인된 방식으로 하나의 모듈대상 단열계획을 평면과 단면으로 검토하여 제시 바람.
 교통
○ 6m 진입도로 및 지하주차장 교통안전시설 설치 검토 바람.
○ 지하주차장에 주차정보시스템(PIS) 설치 검토 바람.
○ 지하5층의 기계식주차 출차를 위한 대기주차 위치 적정성 검토 바람.
○ 자전거 동선 제시하고 적정위치에 자전거 보관소 설치 바람. 끝.
환기시설과 DA를 통하여 불이 났을 때 배연이 가능하도록 적용이 요망된 방재 계획 장소는 어디야