문화부문 다중이용시설 안전점검 결과 및 개선대책 발표
문화관광부 소관 다중이용시설 안전점검 결과<br>문화정책국 소관 기관시설물 안전점검 결과<br>□ 주요 점검결과<br> <table><tbody><tr><td>시설(기관)명</td><td>점검(지적)사항</td><td>조치결과 및 계획</td></tr><tr><td>국립중앙도서관</td><td>ㅇ 비내력벽에 미세균열 부분적으로 발생 - 서고 등 하중이 많은 곳은 지속적인 관찰 요구, 추가 진행되지 않는 균열은 보수ㅇ 적층서고(3,4,5,7층)의 설계상의 하중과 현 적재 하중 비교 점검ㅇ 변전실 바닥 닥트내 특고압과 저압 케이불 이격</td><td>ㅇ 해당지점을 표식, 지속적으로 관찰하고 있으며, 연말까지 진행상태 관찰 후 보수 예정ㅇ 현 적재하중은 설계 하중내에서 운용(적층서고 1,480kg/㎡)ㅇ 현장 시정</td></tr><tr><td>국립어린이청소년도서관</td><td>ㅇ 일부 조적벽(비내력벽)의 미세한 균열 등은 관찰 후 보수 요망ㅇ 외부옹벽 균열, 즉시 조치하고 특히 장마철 주의ㅇ 발전기실 환기 및 배기장치 설치</td><td>ㅇ 지속적으로 관찰 후 보수 ㅇ 보강공사 진행중 ※ 공사입찰(6.22), 1.2억원ㅇ 현장시정(배기 팬)</td></tr><tr><td>국립중앙박물관</td><td>ㅇ A급의 최상의 상태를 유지하고 있으나, 현 상태를 유지하기 위해서는 사전예방에 철저ㅇ 시설의 보수, 보강시 이에 대한 기록을 유지, 시설관리에 효과적으로 활용ㅇ 방문객의 접근이 쉽도록 동선안내 등 부분적 개선ㅇ 화재시 시건장치(카드키 시스템)해제를 위한 다른 시스템과 연동 여부 수시점검ㅇ 옥외조명등 접지선, 누전 N/A 등 지속적인 점검을 통하여 관람객 안전 도모</td><td>ㅇ 특별점검 등 사전예방 철저 ㅇ 보수보강 등 기록으로 유지, 관리하고 있음ㅇ 동선안내 등 미흡한 부분에 대한 보완작업 중(CI개선 병행)ㅇ 연동되고 있으며, 격월로 점검 ㅇ 3개월마다 절연 측정 등 주기적 점검을 실시하고 있음</td></tr><tr><td> 국립민속박물관</td><td>ㅇ 현재 C등급의 노후 건물로, 보수․보강을 통해 B등급으로 상향토록 노력ㅇ 현재 사용에는 문제가 없으나 노후된 특고압 변압기 및 차단기 등 전기시설 교체</td><td>ㅇ 지속적인 보수와 보강을 통해 B등급 상향 방안 강구ㅇ 2008년 예산에 반영, 교체 </td></tr><tr><td>경복궁</td><td>ㅇ 경내 배수 체계(하수구 등) 관리 철저 - 낙엽, 토사 쓸림 등 관리ㅇ 경회루(국보 제224호) 하중 관리 - 일일 3회(매회 60명) 관람객 입장 허용에 따른 하중관리 철저ㅇ 강녕전, 교태전 등 하중 관리 - 특정부분을 강제동선으로 유도함에 따른 해당부위 하중관리 철저ㅇ 광할한 지역을 소수인력이 관리하기 위해 CCTV 등 첨단장비 설치, 활용 모색</td><td>ㅇ 특별 점검항목으로 추가, 지속적인 관찰과 관리ㅇ 전문기관에 의뢰, 수용하중을 측정, 관리 ㅇ 전문기관 의뢰, 수용하중 측정, 관리 ㅇ 문화재위원회자문 및 예산확보 추진</td></tr></tbody></table>
문화정책국 소관 기관시설물 안전점검에서 국립중앙도서관은 어떤 사항을 지적받았을까