중·소규모 정수장 특별점검 결과
중․소규모 정수장 특별점검 결과 
□ 환경부는 지난 4월 2003년도 중소규모 정수장 평가시 수질기준을 초과한 41개 정수장의 수도시설 및 운영상의 문제점을 파악하고 이에 대한 개선방안을 찾기 위해 특별점검을 실시한 결과를 발표하였다.
□ 점검 결과, 41개 정수장 중 운영이 중지된 5개정수장(광역상수도로 전환)을 제외한 36개 정수장 중 10개 정수장이 수질기준을 초과하고 있는 것으로 나타났다.
○ 기준을 초과한 항목은 50개 측정항목 중 탁도(8개소), 색도(2개소), 대장균군(1개소), 망간(1개소) 등 4개 항목이며, 주로 탁도가 문제임
○ 창녕 상월정수장은 갈수기로 인해 저수지(생활용+농업용) 하층수를 취수하고 있어 망간 및 색도가 기준을 초과
○ 신안 하의정수장은 갈수기 원수 수질 악화와 소독처리 미흡으로 탁도와 대장균군이 기준을 초과
○ 기타 8개 정수장은 탁도 1개 항목만 기준을 초과하고 있는 바, 이는 여과시설의 노후 및 여과사(沙) 교체 미흡 등에 기인
환경부는 정수장 특별점검을 어떤 방법으로 선택하여 실시했어