2004년 중ㆍ소규모 정수장 특별점검 결과 및 정수장 운영관리실태 평가규정 개정
'04년 중ㆍ소규모 정수장 특별점검 결과 및 정수장 운영관리실태
중․소규모 정수장 특별점검(3단계) 결과
Ⅱ. 점검결과(3단계)
 먹는물 수질기준 준수여부
○ 249개 점검 정수장 중 6개소에서 탁도(5개소), 총대장균군(1개소), 대장균(1개소)등 3개 항목의 수질기준 초과
- 탁도 초과 : 신안군 흑산, 고성군 죽왕 및 토성, 홍천군 도관 및 창촌정수장
- 총대장균군 및 대장균 초과 : 완도군 죽청정수장
○ 탁도가 초과된 5개 정수장 중
- 흑산(신안군), 도관(홍천군) 및 죽왕(고성군)은 근무자(청경 및 기능직)의 전문성 부족에 따른 여과지 운영관리 미숙이 주 원인
- 토성(고성군)은 급속여과방식임에도 응집 및 침전시설이 없어 정수 처리효율 불량(원수수질 악화시 수질관리 취약)
- 창촌(홍천군)은 고랭지 밭에서 발생한 고탁도 원수 유입시 완속여과지 여과능력 저하(여과지 전단에 전처리시설 설치 필요)
○ 총대장균군 및 대장균이 초과된 죽청정수장(완도군)은 염소 투입지점이 부적절하여 소독불량으로 기준 초과
※ 여과수 통합수로 염소투입지점 변경 필요
 정수처리기준 준수
○ 249개 정수장 중 17개 정수장에서 「소독공정에서 요구되는 불활성화비」를 만족시키지 못함(세부내역 별첨)
- 바이러스 및 지아디아 포낭의 제거를 위한 소독능값 불만족(9개소)
- 송수관로, 배수지에서 추가소독능 인증(한국상하수도협회) 미실시(8개소)
○ 소독에 의한 불활성화비를 만족하지 못하는 이유는 도류벽 미설치에 따른 체류시간 부족이 주 원인
- 광역상수도로 대체급수 예정(4개소), 도류벽 설치예산 미확보(5개소)
 정수장 규모
○ 249개 정수장의 시설용량은 75%인 186개소가 5,000톤/일 미만인 소규모 시설임(평균급수인구 11,965명)
○ 수질기준이 초과된 정수장 중 고성군 죽왕정수장(8,000㎥/일)을 제외한 5개소가 5,000톤/일 미만의 소규모 정수장이며, 그중 3개소는 1,000톤 미만의 시설임
 근무인력
○ 249개 정수장의 근무인력은 표준인원(1,503명)의 66.9%에 불과한 1,005명으로 정수장 근무인원이 부족하고, 이중 전문성이 부족한 청경 및 일용직이 445명으로 44.3%를 차지
- 일반직 185명(18.4%), 기능직 371명(36.9%), 청경 375명(37.3%), 일용직 70명(7.0%), 기타 4명(0.4%) 등임
- 249개 정수장 중 56개 정수장이 청경 및 일용직이 수질관리
○ 특히 기준 초과 정수장중 죽왕 및 토성(고성군)은 청경이 운영을 전담하고 있어 수질관리가 더욱 취약한 실정임
어떤 방법을 통해 기준 초과 정수장 중 두 곳인 죽왕과 토성이 운영되고 있니