민방위비상급수 용수확보 및 관리계획
민방위비상급수 용수확보 및 관리계획
Ⅳ 시설관리 계획
 시설물 유지관리
○정부지원 및 지자체시설
【시설물 점검】: 분기 1회 이상
- 부대시설 작동여부, 시설물 점검, 비상발전기 가동시험, 모터펌프 월 1회 이상 최소 15분간 작동(수질 오염방지) 등
【동절기 관리】
- 급수배관 동파방지를 위한 열선 및 보온재 처리
- 저수조 이중 보온재(우레탄)처리로 동파방지
- 미개방 시설은 저수조 및 급수배관의 물 빼기로 동파방지
○공공용(공공기관 및 민간소유) 지정시설
- 시설주가 수시 점검토록 계도하고, 수질검사 지원
 정기 점검
○정부지원 및 지자체시설
- 시․자치구 합동점검 : 연 2회 (상․하반기 실시)
- 점검내용 : 시설점검표, 안내표지판 현황, 비상발전기·수중펌프·제어반 정상작동 여부 등
- 1회/2년 관정청소, 시설물 정비 등 지하수법 9조에 따른 사후관리 (양수능력 100톤/일 초과시설) 이행
○공공용(공공기관 및 민간소유) 지정시설
- 연 2회(상․하반기) 자치구별 자체 점검계획 수립·시행
- 시설 부적합 시 소유자에 개선권고 및 조치결과 서울시 보고 
○채수량 변화 시 관리
- 대수층 및 관정에 원인이 있을 경우 관정청소(써징)
- 펌프 임펠러의 마모 또는 파손이 원인일 경우 보수 및 교체
시설물 점검은 어떤 방법으로 하여 민방위비상급수 용수를 관리하지