중ㆍ소규모 정수장 특별점검(2단계) 결과
중ㆍ소규모 정수장 특별점검(2단계) 결과
중․소규모 정수장 특별점검(2단계) 결과
Ⅰ. 점검 개요
○ 목적
'03년 중․소규모 정수장에 대한 운영․관리실태 평가 결과, “양호”등급(27개소) 및 “보통” 등급 중 무작위 추출(50개소) 정수장에 대하여 특별점검을 통해 문제점 도출 및 개선방안 제시
○ 점검주체 : 유역․지방환경청, 수자원공사, 환경단체 등 전문가(10개팀 36명)
○ 점검기간 : '04. 5. 1 ～ 6. 30(2단계)
○ 점검내용
- 먹는물 수질기준 준수 여부
- 단위 공정별 적정 운영여부 및 문제점
- 문제점에 대한 개선방안 제시
Ⅱ. 점검 결과 분석
 수질기준 초과 원인
○ 77개 정수장중 운영중지(광역상수도 수수 등)된 2개 정수장을 제외한 75개 정수장중 4개 정수장이 먹는물 수질기준을 초과
○ 50개 수질기준 측정 항목중 기준을 초과한 항목은 탁도(4개소)와 알루미늄(1개소) 2개 항목임
- 강진군 병영정수장은 탁도와 알루미늄 기준을 초과하였으며, 탁도는 여과지 운영관리 미숙이 원인이며, 알루미늄은 응집제를 과다 투입하여 기준을 초과하였음.
- 나머지 3개 정수장은 탁도 1개 항목만 기준을 초과하고 있으며, 공주시(유구)와 합천군(해인사)은 원수탁도의 갑작스런 상승에 대한 대처가 미흡하여 일시적으로 기준을 초과하였으며
- 함평군 엄다정수장은 함평정수장에서 공급받는 정수 인입관로의 누수보수 공사후 통수과정에서 관 세척이 미흡하여 정수탁도가 상승하여 기준을 초과하였음
03년 중 소규모 정수장 특별점검은 어떻게 했지