휘발성유기화합물 발생원 촘촘한 관리로 미세먼지 근본적으로 줄인다
휘발성유기화합물 발생원 촘촘한 관리로 미세먼지 근본적으로 줄인다
< 비산배출사업장 시설관리기준 강화 >
□ 이번 개정안에서는 이러한 실태조사 결과를 반영하여 저장탱크, 냉각탑, 플레어스택 등 비산배출시설의 시설관리기준을 강화한다.
○ 첫째, 현재 고정지붕형 저장탱크에만 적용되는 방지시설 설치 의무를 내부부상지붕형 저장탱크까지 확대 적용한다. 방지시설은 소각처리 시설과 회수 후 재이용장치(Vapour Recovery Unit) 등을 이용할 수 있다.
- 또한, 저장시설의 밀폐장치, 맨홀 등에서 누출기준농도(총탄화수소기준, 500ppm)를 초과하는 경우 시설을 보수하도록 하는 관리규정도 도입한다.
○ 둘째, 냉각탑에 연결된 열교환기 누출 관리를 신설한다. 앞으로는 열교환기 입구와 출구의 총유기탄소(TOC)의 농도차를 1ppm이하로 관리하여 냉각탑에서 배출되는 VOCs의 양을 최소화시켜야 한다.
○ 셋째, 플레어스택의 평시와 비정상시 관리기준이 각각 강화된다. 평시에는 VOCs 배출저감을 위해 연소부의 발열량을 일정 기준(732kcal/Sm3) 이상으로 유지하고, ’광학 가스 이미징(OGI)‘ 카메라 등 적외선 센서를 설치해야 한다.
- 또한, 비정상시 매연 관리를 위해 광학적 불투명도 기준(40%)을 새로 도입하고, 폐쇄회로텔레비젼(CCTV) 설치와 촬영기록을 의무화한다.
○ 마지막으로 밸브, 플랜지 등 비산누출시설에 대한 누출기준농도(총탄화수소 기준)를 현행 1,000ppm에서 500ppm으로 강화하고, 벤젠에만 적용되었던 검사용 시료채취장치의 비산배출가스 저감장치 사용 의무를 벤젠 이외의 관리대상물질까지 확대한다.
- 이외에도, 비산누출시설의 현장 식별 및 위치파악을 쉽게 하기 위해 시설마다 태그(Tag)를 부착하도록 하고, 비산배출 업종에 한국 표준산업분류 개정내용을 반영하는 등 일부 부족한 점도 보완했다.
□ 환경부는 이번 기준 강화를 통해 정유·석유화학공장 등 비산배출 사업장에서 배출되는 VOCs의 약 48%를 저감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
플레어스택의 평시와 비정상시 관리 기준이 어떻게 강화되었지