역곡하수처리시설의 고도처리공법은 1,2단계 모두 DNR의 처리공정이며 후속공정이 1단계는 여과시설인 MDF가 설치되어 있고 2단계는 고속응집침전인 URC가 설치되어 있다. 강우시 생물반응조의 처리가능용량 검토를 위해 금회 1,2단계 전 공정에 걸쳐 물질수지를 작성하여 생물학적 처리능력을 검토하였다. 강우시 생물반응조 검토조건으로는 <표3.4-29>과 같이 일차침전지, 이차침전지, 총인처리시설 및 여과시설의 제거효율 , 유입유량, 유입수질, 유입수온 등은 2017년 역곡하수처리시설 운영현황 자료 중 집중호우에 증가하는 시기인 하절기 조건을 적용하여 검토조건의 신뢰성을 확보하였다. 또한, 생물반응조의 처리가능용량 평가하기 위해서 수리학적 처리 가능용량 산정과 동일하게 10%부터 단계별로 용량을 증가시키면서 검토를 수행하였으며 동절기, 봄철 등 초기 강우로 인해 고농도하수가 유입되는 조건은 검토대상에서 제외하였다.
간이공공하수처리시설이 인근에 설치되어 운영 중에 있으며 이에 따른 운영관리계획도 수립하였다.