역곡하수처리시설은 침사지로 하수가 자연유하로 유입되어 침사지, 일차침전지, 생물반응조, 이차침전지, 여과(총인) 및 소독을 거쳐 방류하는 수처리 공정으로 구성되어 있다. 수리학적 처리능력검토시 가장 중요한 부분은 이차침전지의 처리용량이다. 이차침전지에서 충분한 침전이 이루어지지 않을 경우 침강된 슬러지의 농도가 묽어지며, 슬러지 반송량을 증가시켜도 생물반응조의 MLSS는 점점 낮아지게 된다. 이 경우 처리효율이 악화될 뿐만 아니라 생물반응조내의 미생물이 유실될 수 있다. 결과적으로 처리효율을 결정하는 것은 생물반응조이지만, 처리용량을 결정하는 것은 이차침전지가 더욱 중요하다고 할 수 있다. 따라서, 금회 수리학적 처리능력 검토는 침사지에서 이차침전지 까지 주요인자를 설계기준과 하수도 시설기준의 준수가능여부를 토대로 추가 처리 가능 용량을 검토하였다.
간이공공하수처리시설이 인근에 설치되어 운영 중에 있으며 이에 따른 운영관리계획도 수립하였다.