침전된 활성슬러지는 슬러지탈질조에 반송되어 슬러지내 질산성질소에 포함된 탈질을 유도하고, 적정 MLSS농도를 유지하며, 일부 잉여슬러지는 슬러지 처리공정으로 인발되어 농축, 탈수과정을 거쳐 최종처분 된다. 이차침전지는 생물반응조로 부터 형성된 활성슬러지 플록을 침전, 분리 및 총인약품으로 인한 총인슬러지 플록을 침전, 분리시켜 깨끗한 처리수를 얻는데 목적이 있으며 이차침전지의 침전효과는 활성슬러지의 성상(응집성, 침강성 및 압밀성), 운전관리의 조건(체류시간, 수면적부하 및 월류부하), 수리적 조건(밀도류) 등의 영향을 받는다. 또한, 이차침전지에서의 활성슬러지 부상, 상등수의 월류상태, BOD, SS, T-P 제거율, 투시도 등 상등수 수질에 따라 처리시설 전체의 관리상태를 판단할 수 있다.
간이공공하수처리시설이 인근에 설치되어 운영 중에 있으며 이에 따른 운영관리계획도 수립하였다.