이차침전지 검토결과 강우시 유량이 130%까지 추가유입 할 경우에도 침전시간에는 문제가 없는 것으로 검토되었다. 표면부하율의 경우 유량 110%에서 시설기준에 매우 근접할 정도로 높으며, 120%에서는 시설기준을 초과하는 것으로 나타났다. 표면부하율은 고형물의 침전효율과 관련된 항목으로, 표면부하율이 25㎥/㎡.일 이라는 것은 침전속도가 25m/일 이상인 고형물만 처리가 가능하다는 것을 의미한다. 생물학적 고도처리의 경우 질산화를 위해 SRT를 길게 유지함으로써 핀플럭이 다량 생성되고 미생물 침강성이 악화된다는 점을 고려하면 유량을 증가시키기 매우 곤란하고, 계획용량만큼만 유입되더라고 침전효율이 우수하지 않을 것으로 예상된다. 따라서, 표면부하율을 증가시키기 위해 경사판침전지를 설치할 경우 침전효율이 향상되어 강우시 추가유량의 처리도 가능하고, 평상시에도 이차침전지 효율이 개선되어 안정적인 처리수질 확보가 가능할 것으로 판단된다. 고형물부하의 경우 바닥에 슬러지가 안정적으로 가라앉아서 스크래퍼에 의해 수집이 가능하도록 하는 기준이다. 따라서, 고형물부하는 수면적이 기준이 아니라 바닥면의 면적이 기준이 되기 때문에 경사판을 설치하여도 고형물부하율이 개선되지는 않는다. 결과적으로 강우시 기준으로 검토한 결과 130%이상 유입될 경우 표면부하율에 문제가 발생하는 것으로 검토되었으나 상황에 따라 반송 슬러지량이 현재 검토기준보다 증가할 경우 고형물부하율이 기준을 초과하여 슬러지의 안정적인 처리가 곤란한 것으로 판단된다. 따라서, 이차침전지의 처리능력을 종합적으로 검토한 결과 안정적인 측면을 고려할 경우 시설용량대비 110% 까지 처리하는 것이 적정한 것으로 판단된다.
간이공공하수처리시설이 인근에 설치되어 운영 중에 있으며 이에 따른 운영관리계획도 수립하였다.