중흥건설이 세종시 종촌동에 짓고 있는 중흥 S-클래스 센텀파크 1·2차 아파트 단지 내 도시가스관이 안전 규정을 어기고 부실 매설됐다는 의혹이 제기됐다. 정확히 말하면 의혹 제기가 아니라 내부자 폭로다. 이 구역 도시가스관 공사 참여관계자는 "중흥 S-클래스 센텀파크 1·2차 구역의 적어도 70% 이상이 도시가스관 시방서와 달리 부실 시공됐다"고 폭로했다. 그는 "도시가스 배관을 보호하기 위해 관 위 아래로 반드시 양질의 모래를 두껍게 깔아야 하는데, 흙과 돌이 섞인 잡토로 덮었다"며 "현장에선 이러다 걸리면 전부 다시 재공사를 해야 한다는 말을 자주 했다"고 말했다. 이 단지 내 도시가스관 공사는 올 초 시공을 마쳤고, 현재는 조경·토목 공사를 하고 있다. 세종시 중흥 S-클래스 센텀파크 1·2차는 이미 분양을 마쳐 1차(1-3생활구역 M3블럭)는 올 10월, 2차(1-3생활구역 M4블럭)는 내년 2월 입주 예정이다. 1차에는 866세대, 2차는 1371세대가 입주한다. 이와 관련 한국가스안전공사 관계자는 "부실 시공이 확인되면 건설사·시공사와 업무 협의를 거쳐 전면 재공사를 하겠다"고 밝혔다. 하지만 도시가스관 시공 최종 검사를 맡는 한국가스안전공사 역시 책임을 면하기는 어렵다. 이 구역은 이미 시공감리까지 마쳤다. 입주에도 차질이 빚어질 것으로 보인다. 가스안전공사 관계자는 "재시공을 할 경우 최초 공사보다 기간이 2배 정도 더 소요된다"고 말했다. 재공사 때 입주에 차질 빚을 듯 본지가 가스안전공사에서 받은 도시가스관 매설 규정에 따르면 공동주택 부지 내 도시가스관은 지상에서 60cm 이상 깊이로 매설해야 한다. 또한 배관을 매설할 때는 배관 밑에 모래 또는 19mm 이상 되는 큰 입자가 포함되지 않은 양질의 흙을 깔아야 한다. 이를 기초재료라고 한다. 배관 위로는 30cm(가스용 폴리에틸렌(PE)관은 10cm) 높이로 침상재료(모래 또는 양질의 흙)를 덮어야 한다. 지반 침하나 배관 손상·부식을 막기 위해서다. 그 위에는 하중을 분산하고 도로 침하를 방지하기 위해 굵은 돌이나 자갈이 섞이지 않은 흙(되매움 재료)을 덮어 다짐 작업을 해야 한다. 본지가 따로 확인한 경기도 지역 도시가스관 공사 현장 시방서도 내용은 비슷하다. 시방서에는 '되메우기시 침하를 대비한 충분한 다짐을 실시한 후 배관보호를 위해 모래 깔기를 한다(상하 좌우 20~30㎝)' '매설할 때는 불량토사가 관에 직접 닿지 않도록 반드시 규정된 모래를 20~30㎝ 깔고 양질의 토사로 되메우기를 실시하며 배관 하단부에 까는 모래를 모래주머니로 대체 하여서는 안 된다'고 돼 있다. 부실 시공을 폭로한 공사 현장 관계자는 "이런 규정이 대부분 지켜지지 않았다"며 "현장에서도 문제를 다 알고 있었다" 말했다. 감독·감리도 부실했던 것으로 보인다. 이 관계자는 "감리·감독관이 나온다고 하면 그 부분만 모래를 채워 넣었다"며 "감독관도 차 한잔 마시고 30분 만에 돌아가곤 했다"고 주장했다. 가스안전공사 관계자는 "공사 내부 규정에는 도시가스관 100m 당 30m 이상만 (감독관이)이 확인하면 된다"고 해명했다. 이 아파트 도시가스관 검사를 맡은 한국가스안전공사 대전충남지역본부 관계자는 "시공사는 규정대로 했을 것"이라면서도 "도시가스관 공사 후에 하수도 배관 공사를 할 때 규정을 어겼을 가능성은 있다"고 밝혔다.
중흥건설 주관 세종시 중촌동 중흥 S-클래스 센텀파크 1,2차 아파트 단지 내 도시가스관이 허술한 감독, 감리 하에 안정규정을 준수하지 않고 부실 매설되었다는 내부자 폭로가 있자, 한국가스안전공사 관계자는 부실시공이 확인되면 전면 재공사를 하겠다 밝혔다.