200여개 공극 중 가장 커 원전측 “정비 최선” 해명만 환경단체 “당장 폐쇄” 반발 영광 한빛원자력발전소 4호기 격납건물에서 성인이 들어갈 만한 크기의 공극이 추가로 발견됐다. 이번에 발견된 공극은 지금까지 한빛원전에서 발견된 공극 200여 개 가운데 최대 크기다. 한빛원전이 또다시 정비에 최선을 다하겠다는 원론적인 해명을 내놓자, 환경단체는 ‘격납건물은 건물이 아닌 그물’이라며 긴급 폐쇄를 주장하고 나섰다. 24일 한빛원자력본부에 따르면 지난 2일 점검 중 주증기배관 하부에서 가로 331㎝, 세로 38~97㎝, 깊이 최대 157㎝인 공극이 확인됐다. 격납건물 콘크리트 두께가 168㎝인 점을 감안하면 사실상 건물을 관통하고 있는 구멍이 발견된 셈이다. 한빛원전은 지난 2017년 11월 한빛 4호기에서 공극이 발견됨에 따라 4호기는 물론 같은 공법으로 만들어진 3호기까지 확대 조사를 병행하고 있다. 조사를 진행할수록 공극은 계속해서 확인되고 있다. 현재까지 한빛 4호기 격납건물에서는 공극이 총 102곳 발견됐으며, 한빛 3호기 격납건물에서는 98곳이 발견됐다. 크기가 20㎝ 이상인 공극은 한빛 3호기 56곳, 한빛 4호기 20곳이었다. 한빛 3호기에서는 크기가 최대 45㎝, 한빛 4호기에서는 최대 90㎝의 공극도 발견됐다. 3호기는 지난 5월 점검이 마무리됐고, 4호기는 민관합동조사단과의 공동 조사를 거쳐 오는 9월 점검이 완료될 예정이었지만 이번 최대 크기 공극 발견으로 추가 점검이 불가피한 상황이다. 한빛원전 측은 공극발생 원인에 대해 건설 당시 콘크리트 타설 후 다짐작업이 불량했던 것으로 추정하고 있다 . 그동안 한빛원전 1~6호기 모두 크고 작은 부실공사가 확인됐다. 1호기는 격납건물 철판 부식, 2호기는 격납건물 철판 부식과 공극, 3호기는 격납건물에서 너트 등 이물질 발견과 증기발생기 불량부품 사용, 4호기는 원자로 증기발생기 내 망치 등 이물질 발견과 격납건물 공극, 5호기는 격납건물에서 합판조각 발견과 사용후핵연료 건물의 콘크리트 미타설, 6호기는 보조건물 내벽 공극이 확인됐다. 지난 5월에는 정기 검사 중이던 1호기 시험 가동 중 근무자가 제어봉 조작을 미숙하게 하며 최악의 경우 폭발까지 했을 상황도 발생해 지역민들이 불안에 떨고 있다. 시민단체 ‘한빛핵발전소 대응 호남권공동행동’ 관계자는 “이번에 발견된 공극 크기로 봤을 때 한빛원전 격납고 건물은 ‘건물이 아닌 그물’ 수준”이라며 “지역민 안전을 위해 원전을 즉시 폐쇄해야 한다”고 주장했다. 한빛원전 관계자는 “이번 공극 발견으로 4호기에 대한 추가 정비계획을 수립하고 있다”며 “점검 진행사항과 정비결과를 지역민에게 투명하게 공개함으로써 원전 안전운영에 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 한편, 한빛원전은 1·3·4·6호기가 정비 중이다. /김용희 기자 kimyh@kwangju.co.kr
영광 한빛원자력발전소 4호기 격납건물에서 발견된 공극은 지금까지 한빛원전에서 발견된 공극 200여 개 가운데 최대 크기인 3m로 한빛원전이 또다시 정비에 최선을 다하겠다는 원론적인 해명을 내놓자, 환경단체는 ‘격납건물은 건물이 아닌 그물’이라며 긴급 폐쇄를 주장하고 나섰다.