원안위, 특별조사 중간결과 발표 ‘측정법 변경’ 무경험자 기동 확인 “원전 규제 실패 원안위 해체하라” 24일 오전 영광방사능방재센터에서 진행된 ‘한빛 1호기 수동 정지’ 사건과 관련 중간 조사결과 발표장에서 영광 주민과 환경단체들이 원전 규제에 실패한 원자력안전위원회에 항의하고 있다. 지난달 10일 발생한 한빛원자력발전소 1호기의 열출력 급증 사고는 원전 근무자들의 계산 오류와 조작 미숙이 겹친 ‘인재(人災)’라는 정부 조사 결과가 나왔다. 원자력안전위원회와 한국원자력안전기술원(KINS)은 24일 오전 10시 영광군 영광방사능방재센터에서 한빛 1호기 사건 특별조사 중간결과를 발표했다. 한국수력원자력은 지난달 10일 오전 정기 검사 중이던 한빛 1호기에서 이상을 발견하고 원안위에 보고했다. 원자로 출력을 제어하는 능력을 알아보는 측정 시험 중 출력이 급격히 증가했기 때문이다. 당시 원안위는 규정 위반 정황을 확인하고 한수원에 원자로 수동정지를 명령했으며 KINS 전문가로 구성된 사건조사단을 파견해 조사에 나섰다. 조사 과정에서 지난달 20일 한수원의 안전조치 부족 및 원자력안전법 위반 정황이 확인됐다. 원자로 열출력 제한치(5%) 초과 상황에서도 규정대로 원자로를 즉시 정지하지 않았고 면허가 없는 사람이 감독자 지시 없이 제어봉을 조작한 정황이 드러났다. 이후 원안위는 한빛 1호기 사용 정지를 명령하고 특별사법경찰을 투입해 특별조사를 진행했다. 이날 발표된 조사 결과에 따르면 지난달 한빛 1호기의 열출력 급증의 직접 원인은 근무자의 계산오류 때문으로 나타났다. 시험 중 원자로 제어봉 조작 그룹 간 편차가 발생했고 한수원은 이를 해소하기 위해 제어봉을 인출키로 결정했다. 이때 필요한 반응도(원자로 출력 변화값) 계산 값이 잘못돼 원자로 출력값이 18%까지 급증했다. 원자로에서 핵연료의 핵분열 반응속도를 늦추는 역할을 하는 제어봉은 자동차의 브레이크에 해당한다. 핵연료 교체 후 원자로가 안전한 출력운전을 하기 위해서는 제어봉이 원자로 출력을 설계된대로 제어할 수 있는지 시험을 거쳐야 한다. 제어봉 제어능 측정법은 14년 만에 ‘붕소희석 및 제어봉 교환법’으로 변경됐는데 반응도를 계산한 원자로 차장은 기동 경험이 처음이었다. 이를 보완하는 관련 교육 훈련도 받지 않은 것으로 확인됐다. 이와 함께 원자로 제어봉 조작 그룹 간 편차가 발생한 것은 제어봉 조작자의 운전 미숙에 따른 것으로 확인됐다. 제어봉을 2회 연속 조작해야 하는 데도 한 그룹에서 1회만 조작했다. 원자로 제어 중 제어봉의 고착 현상도 확인됐다. 이는 걸쇠 오작동이나 불순물 침적 등 기계적인 문제 때문으로 추정된다. 특별조사단은 원자로 헤드를 열어 제어봉 구동장치에 대한 점검도 추진키로 했다. 이 밖에도 제어봉의 위치 편차를 조정하기 위해서는 작업오더 발행 및 작업 계획서를 신규 작성하고 작업전 회의를 개최해야 하지만 준수하지 않았다. 또한 13시간 동안 제어봉 시험을 진행하며 3개 근무조가 참여했지만 2개 근무조는 꼭 하게 돼 있는 작업 전 회의를 하지 않은 사실도 밝혀졌다. 하지만 원자로 냉각재 내 핵연료 손상 시 발생하는 제논(Xe), 크립톤(Kr), 요오드(I) 등 방사능 준위 변화를 확인한 결과, 열출력 급증 사고로 인한 핵연료 손상 징후는 없는 것으로 확인됐다. 한편, 원안위는 제어봉 구동설비 건전성, 안전문화 점검 등에 대한 추가 조사와 함께 재발 방지 대책을 포함한 종합 결과를 조만간 발표할 계획이다. /영광=김동규 기자 영광=김동규 기자
원안위는 지난달 10일 발생한 한빛원자력발전소 1호기의 열출력 급증 사고가 원전 근무자들의 계산 오류와 조작 미숙이 겹쳐서 발생했으며 핵연료 손상 징후는 없는 것으로 확인되었지만 재발 방지 대책을 포함한 종합 결과를 조만간 발표할 계획이라고 밝혔다.
