김은섭 공사 관계자 9명 檢 송치 시공·하청 소장 등 8명도1명이 숨지고 50여명이 다친 '고양 백석역 온수관 파열사고'와 관련, 경찰 수사가 3개월여 만에 마무리됐다. 경찰 조사결과 이번 사고의 1차 원인은 27년 전 이뤄진 부실공사였으며, 누수가 된 뒤 메인밸브 차단이 늦어지면서 피해가 커진 것으로 밝혀졌다. 일산동부경찰서는 업무상과실치사상 및 과실교통방해 혐의로 한국지역난방공사 고양지사장 A(54)씨와 1991년 당시 난방공사 본사 공사부장 B(64·퇴직)씨 등 난방공사 관계자 총 9명을 불구속 입건, 기소 의견으로 사건을 검찰에 송치했다고 18일 밝혔다. 또 당시 시공업체인 삼성중공업 소속 현장소장이던 C(70)씨와 공사 하청업체 현장소장 D(64)씨 등 총 8명을 같은 혐의로 기소 의견으로 검찰에 넘겼다. 지난해 12월4일 오후 8시35분쯤 고양시 일산동구 백석역 인근 도로에서 열수송관이 파열되는 사고가 났다. 이 사고로 인근 도로에서 차량에 타고 있던 송모(69)씨가 화상으로 숨졌으며 55명의 인명피해와 74건의 재산 피해가 난방공사 측에 접수됐다. 난방공사 통제실 관리책임자 등은 사고 직후 위기대응 매뉴얼에 따라 즉각 조치해 2차 사고를 방지해야 함에도 메인밸브 차단을 1시간여 지나서 하는 등 초동조치를 부실하게 해 피해를 키운 혐의를 받고 있다. 이번 사고의 직접적인 원인은 국립과학수사연구원이 감정한 결과 1991년 배관 공사 때 용접이 불량하게 이뤄졌고, 장기간에 걸친 내부 변동압력에 의해 용접된 배관 조각이 분리된 탓으로 확인됐다. 응집력이 집중되는 용접 부위에 V형으로 맞대기 작업을 하는 이른바 '개선작업'을 해야 함에도 이를 하지 않은 것으로 밝혀졌다. 또 당시 난방공사가 발주한 공사를 한 삼성중공업과 하청업체 관계자 등은 공사 관리감독을 소홀하게 해 인명피해가 발생한 사고를 초래한 혐의를 받고 있다. /고양=김은섭 기자 kimes@incheonilbo.com
55명의 인명피해와 74건의 재산피해가 발생했던 고양 온수관 파열사고와 관련하여 경찰은 3개월 수사끝에 사고원인을 91년 배관공사의 용접 불량에 따른 장기간 압력에 의한 용접 배관조각의 분리로 확인하였으며, 당시 난방공사 관계자 총 9명을 불구속 입건, 기소의견으로 사건을 종결했다.