[천안]지난 1월 대형화재가 발생한 천안차암초 증축 교사동이 정밀안전진단결과 중요 결함이 드러나 부실 시공 의혹이 제기되고 있다. 7일 천안교육지원청에 따르면 지난 6일 차암초 시청각실에서 '천안차암초 증축교사동 화재현장 정밀안전진단 중간보고회'가 열렸다. 보고회에서 용역사인 성신구조ENG는 조사 내용 및 구조안전성 검토 결과를 발표했다. 조사결과 증축동 건물은 콘크리트 강도에서 심각한 문제점이 확인됐다. 콘크리트 강도가 설계기준인 24Mpa의 절반에도 못 미치는 10.6~15.87MPa로 드러났다. 기준 강도 24MPa는 1㎠당 240㎏ 하중을 견디는 것을 뜻한다. 차암초 증축동 건물은 1㎠당 100~150㎏ 밖에 못 견디는 수준으로 시공됐다는 의미다. 용역사는 콘크리트 압축강도 조사를 위해 슈미트해머에 의한 비파괴시험과 코어압축강도시험도 실시했다. 비파괴시험 결과 전체적으로 16MPa 정도로 나왔다. 코어압축강도시험은 그보다 낮은 10에서 12MPa에 머물렀다. 용역사는 천안에 소재한 한국건설재료공학연구소에서 시험 결과를 받았다가 예상 밖의 수치가 나오자 충남대 건설재료공학연구소에 재차 조사를 의뢰했다. 두 연구소 모두가 비슷한 수준의 결과를 제출했다. 용역사 관계자는 "너무 의아해 검사를 다시 해봤다"며 "정밀한 규명이 필요하다"고 말했다. 보고회에 참석한 한 학부모는 "누가 봐도 부실시공 의심 정황이 있다"고 불안감을 토로했다. 건축분야 전문가인 대학교수 A 씨는 "하중지지 능력이 떨어지면 붕괴와도 연결될 수 있어 굉장히 위험하다"며 부실공사라고 분석했다. A교수는 "원래 설계할 때 이 정도 강도는 반드시 나와줘야 한다 해서 24MPa짜리 콘크리트를 사용했을 것이다. 그런데 15MPa밖에 안 되는 것은 심각한 결함사유고 백 번 양보해 구조물 설계할 때의 안전율을 고려한다고 쳐도 너무 위험하다"며 "화재로 인한 강도 감소 효과인지 아니면 애초에 사용했던 재료의 강도 결함인지 밝혀야 한다"고 지적했다. 교육지원청은 이번 보고회에 앞서 지난달 13일 차암초에서 내진기술자문위원회 기술검토 회의를 개최했다. 당시 회의에서는 콘크리트 강도가 낮은 정확한 원인이 무엇인지 제대로 규명해보자는 의견이 나온 것으로 알려졌다. 교육당국은 공신력 있는 대학건축학회에 연구용역을 의뢰할 계획이다. 이에 따라 교사동 보수·보강공사는 올해 하반기 이후로 늦어질 수도 있다. 교육지원청 관계자는 "시공사는 결론을 저희한테 다 맡긴 상황"이라며 "보수보강에 시간이 더 걸릴 수도 있지만 학생 수용에 차질이 없고 학교 측에서도 건물을 완벽하게 해 달라는 요구가 있다. 정확한 원인 규명 후에 공사를 진행할 계획"이라고고 말했다. 한편 차암초 증축공사는 연면적 1만 2502.20㎡에 지하 1층-지상 5층 규모의 건물을 지어 16개 학급을 늘리는 사업이다. 지난 1월 3일 오전 9시 30분경 용접 작업 중 발생한 불티가 2층과 3층에 놓여있던 스티로폼 단열재에 옮겨 붙어 화재가 발생했다. 경찰은 화재와 관련해 공사현장소장 B(61) 씨 등 공사 관계자 3명을 업무상 실화 혐의를 적용해 형사 입건했다. 화재가 발생한 공사 현장은 44억 6000여만 원의 공사 금액에 C건설사가 2018년 3월 착공해 올해 4월 2일 준공을 목표로 진행했다. 윤평호 기자
천안차암초 증축교사동이 정밀안전진단 결과 부실시공 의혹이 확인됐고 하중지지 능력이 떨어지고 붕괴와도 연결될수 있는 굉장히 위험한 부실공사라고 분석했다.