본 연구에서는 와룡광산의 SAPS조의 석회석 층 슬러지 제거를 위한 플러싱 시스템 설계를 수행하였다.다중 플러싱 시스템을 도입하기 위하여 1598 m2의 표면적을 가지는 SAPS조를 같은 크기의 3개의 구역으로 분할하였다. 구역별로 설치될 플러싱 시스템은 1 m 직경의 PVC 헤더 파이프 한 개, 0.4 m 직경의 PVC 래터럴 파이프 11개, 0.06 m 지름의 오리피스 66개로 구성되도록 설계하였다. 설계 결과의 적합성을 검증하기 위하여 Storm & Sanitary Analysis 2013 소프트웨어를 이용해 유동해석을 수행한 결과, 시스템의 모든 구성요소들이 충분한 용량으로 설계되어 플러싱 공정 기간 동안 문제없이 배수처리를 수행할 수 있음을 확인할 수 있었다. 본 연구에서 사용한 플러싱 시스템 설계 방법이 SAPS조의 정화효율 개선과 수명 연장을 위해 유용하게 활용될 수 있을 것이라 기대한다.
본고에서는 와룡광산의 SAPS조의 석회석 층 슬러지 제거를 위한 플러싱 시스템 설계를 수행하였다.다중 플러싱 시스템을 도입하기 위하여 1598 m2의 표면적을 가지는 SAPS조를 같은 크기의 3개의 구역으로 분할하였다.